di i questa nel pozzo, 
| SOPRA ALCUNI APPARECCHI PER ATTENUARE L'INQUINAMENTO ECC. 
ed abbattuta contro il compartimento di destra, malgrado che un pò di 
liquido vada perduto attraverso il forellino I (fig. 10). 
Cessata la pioggia e tornato asciutto il tetto, dal forellino I l’acqua 
continuerà ad abbandonare, a goccia a goccia, la scatola G (sfuggendo 
pel tubo F) di guisa che questa non tarderà a svuotarsi; allora il peso 
leggermente eccedente del braccio lungo della manovella M obbligherà 
la scatola G a raddrizzarsi, mentre la manovella girando sulla cerniera 
cui va unito l’anello N ripasserà dalla posizione MM a quella M (fig. 8). 
Da questo momento resta chiusa automaticamente la comunicazione fra 
il compartimento di destra a quello di sinistra (fig. 9), per cui se una. 
nuova pioggia venisse a cadere l’acqua nen fluirebbe più al pozzo, ma 
andrebbe condotta dal tubo F al suolo fino a tanto che la scatola G 
non venisse da qualche persona rimessa nella posizione inclinata od 
abbattuta. (1) 
* 
* * 
In conclusione una lunga esperienza personale mi ha convinto che, 
associando il sistema dello svvotamento semi-automatico del secchio 
fisso al distributore pure semi-automati 0 dell’acqua piovana si po- 
trebbe evitare in gran parte l’inquinamento dei pozzi e delle cisterne, 
in ispecie se si avesse cura di chiudere questi assieme al verricello (ad 
| eccezione della manovella di questo) in un camera. 
I due apparecchi possono quindi esser consigliati ai contadini delle 
nostre campagne ed ai municipi dei Comuni rurali, nelle regioni in 
cui si è obbligati a convertire l’acqua meteorica, caduta sui tetti delle 
case, in acqua potabile. 
Con questo non voglio affermare che altri sistemi non possano me- 
ritare la preferenza: osservo solo che i miei apparecchi hanno il van- 
(1) Con tutta facilità e con un meccanismo di pochissimo prezzo si potrebbe 
‘rendere automatico del tutto il funzionamento della cassetta di distribuzione, 
| ma è ovvio che sia da preferirsi il sistema semiautomatico poichè solo la persona 
incaricata di far arrivare l’ acqua alla cisterna è in grado di giudicare, dalla 
"quantità di acqua piovana caduta, quando è il momento "a eseguire: lo scarico 
