184 H. WILD, ÜBER DIE BENUTZUNG DES ELECTRISCHEN GLÜHLICHTS  [N, $. I1 
den Verbrauch zu decken. Da nun durchschnittlich die Dampfmaschine auch 
2 Stunden zu pumpen hatte, um den tüglichen Wasserbedarf der Anstalt 
zu decken, und dieselbe sehr bequem zugleich die Pumpe und die Dynamo- 
maschine treibt, so beschränkt sich der Mehrverbrauch für diese 
clectrische Beleuchtung des unterirdischen Pavillons bloss auf 
einen geringen Mehrbedarf von Kohle, der auf etwa 25 Rbl. jáhr- 
lich anzuschlagen ist, was den 6. Theil der jährlichen Ausgabe 
für die Petroleum-Beleuchtung betràügt?). 
Ausser für den Magnetographen wurden aber im unterirdischen Pavillon 
im zweiten Saal auch zur Erleuchtung der Scalen der Variationsapparate 
für directe Beobachtung und zur Scalenablesung der beiden Galvanometer 
für Messung der Erdströme resp. zu deren Registrirung auf photographi- 
schem Wege Petroleum-Lampen verwendet. Um den Gebrauch des Petro- 
leums in diesem Gebäude ganz zu beseitigen, liess ich daher eine Abzwei- 
gung der obigen Leitung auch noch in diesen zweiten Saal einführen, wo 
dann durch Stromesschliesser resp. Commutatoren nach Bedürfniss ein 
Zweigstrom des alsdann auf das Doppelte ansteigenden Stammstroms ent- 
weder zu drei analogen 6-voltigen Glühlampen, welche die Scalen der 3 
Variationsapparate erleuchten oder zu drei anderen gleichen Lampen geleitet 
werden kann, von denen eine das Zifferblatt der Uhr und die beiden anderen 
die Scalen der Erdstrom-Galvanometer beleuchten. Zwei weitere Commuta- 
toren gestatten, statt der letzteren beiden Lämpchen zwei andere in den 
Sternkreis zu bringen, welche dann die Collimatorspalten der betreffenden 
photographischen Registratoren beleuchten, wenn man diese in Function zu 
setzen wünscht. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass die Lämpchen zur 
Scalenbeleuchtung längs dieser verschiebbar gemacht sind. Weitere Com- 
mutatoren erlauben endlich statt der einen oder anderen der. drei Magneto- 
meter-Lampen eine entsprechende einzuschalten, welche dann den Tisch vor 
dem Beobachter zum Einschreiben der Ablesungen erleuchtet. So bedarf der 
Beobachter zum Betreten des unterirdischen Pavillons und zu seinen Ar- 
beiten daselbst ausser den vorhandenen und einzuschaltenden eleetrischen 
Lampen bloss seiner kleinen messingenen Beobachtungslaterne, die ihm 
auch zum Ablesen der Thermometer in den Heiz-Corridoren und bei den 
Instrumenten dient. Dies hat noch den weiteren grossen Vortheil, dass bei 
den mit den absoluten magnetischen Messungen correspondirenden Beob- 
achtungen an den Variationsapparaten in diesem Saal, welche oft mehrere 
Stunden dauern, die Temperatur des Raumes und damit der Instrumente 
1) Die Gesammtausgabe für den Kohlenbedarf sowohl zum Wasserpumpen als zur electri- 
schen Beleuchtung beträgt jetzt 75 Rbl. pro Jahr, was der Hälfte der jährlichen Ausgabe für 
die frühere Petroleum-Beleuchtung im unterirdischen Pavillon allein entspricht. 
` Mélanges phys. et chim. T. XIII, p. 178. 
