a 
Hate 
механическими способами, которые возможны для подачи воды BS 
MÉCTA ея потребления. 
Въ такихь же условяхъ находится и колодець № 6, назван- 
ный новымъ колодцемь Петра Великаго. 
Техническая ero обдфлка ничЪмъ не отличается отъ колодца No 7 
и, при осмотр ея въ 1886 году, было замбчено тоже размыт!е 
глиняной обложки между срубами и уменьшене его глубины, но не 
BL такой степени какъ въ Rononub № 7. 
Глубина его mo измёренио въ 1896 году была 4 ар. 
» PX up > pp 1885 >» AE ap. 
» Di ow» » Bb 1884 > > bt » 
Наблюденя Hay колебанемъ въ coJgepxaHim желфза привели къ 
слбдующимъ результатамъ: 
e 
Kononeup № 6-й. 
0,008280,  Колодець не откачень; вода взята 29 юля изъ Bepx- | 
нихъ слоевъ. ' 
0,009738| При bx» me условшхь изъ нижнихь слоев. 
0,008140| Boga взята въ Октябрф изъ неоткаченнаго колодца. 
0, 25134 Володецъ откаченъ и вычищенъ; вода взята при начал | 
наполнен!я, 29 Tosa. | 
453a FeCO, p. М. 
0.018630]  Володець наполнень на половину. 
0,016121 Володецъ наполнень весь. 
Cogepxanuie углекиелой закиен же- 
Вышеприведенныя числа достаточно наглядно указывають на до- 
ступь прфеныхъ водь въ колодць № 6 и важность возможно ча- 
стой чистки колодца является вполнЪ понятной и желательной. 
Устраняя этой мЪфрой постоянные наносы плывуна, мы TbWP са- 
мымъ уменьшаемьъ отчасти разложенше воды и дадимъ возможность 
самимъ  источникамь прочищать свой путь OT своихъ же отло- 
жении. 
