— 334 — 



Mit diesen Ausführungen scliliesse ich den ersten Teil meiner 

 Arbeit und gehe über zum Problem der Wasserteilung in Niederdrucli- 

 anlagen. 



Eines sei diesem Abschnitt vorausgeschickt : Ohne zwingende Gründe 

 wird man lieber allein über ein Ganzes verfügen, als dieses Ganze mit 

 Dritten zu teilen. Sobald aber eine Gefällsstufe aus irgend welchen 

 Gründen von verschiedenen Interessengruppen gemeinsam finanziert, 

 gebaut oder betrieben wird, sind Voraussetzungen für die Teilung des 

 Ertrages gegeben. Bei den Kraftwerken Rheinfelden und Äugst- Wyhlen 

 hatte der Zusammenschluss verschiedener Gruppen von Interessenten 

 zum Problem der Wasserteilung geführt. 



Die Parteien stellen ihre Pflichten und Rechte vertraglich fest. 

 Dadurch erhalten wir die notwendigen rechtlichen Grundlagen. Es ist 

 mir klar, dass jedes Wasserteilungsproblem einwandfrei gelöst werden 

 kann, insofern es sich um richtig fundiertes Recht handelt. Die Lösung 

 erfolgt mit demjenigen Grad von Genauigkeit, welchen die zur Ver- 

 fügung stehenden Hilfsmittel aufweisen. 



Ausser den rechtlichen Grundlagen benötigen wir technische. Zu 

 den technischen Grundlagen gehören : 



a) Die Ergebnisse von Wassermessungen, sinngemäss so verstanden, 

 wie das im ersten Teil dieser Arbeit umschrieben wurde. Aus diesen 

 Ergebnissen leiten wir die Kurven des Gesamtwirkungsgrades {r\^) der 

 verschiedenen Typen der Maschineneinheiten als Funktion der Genera- 

 torenleistung in kW ab. Sofern es sich um mehrere Maschinenein- 

 heiten des gleichen Types handelt, darf man sich damit begnügen, event. 

 zwei Einheiten durch direkte Messung zu untersuchen. Bei guter Über- 

 einstimmung dürfen die Mittelwerte der gemessenen Gesamtwirkungs- 

 grade als Gesamtwirkungsgrad des betreffenden Maschinentyps verwendet 

 werden. Die nachstehend erwähnte Kurve für die Wassermenge g^ 

 wird dann für die nicht gemessenen Einheiten des gleichen Typs unter 

 Benützung dieser î^^- Kurve indirekt bestimmt. 



Ausserdem stellen wir die Kurve des Wasserverbrauchs in m^ be- 

 zogen auf 1 m Gefälle {q^ als Funktion der Leitradöffnung oder der 

 Skala des Leitapparates, d. h. als Funktion der Beaufschlagung graphisch, 

 dar, wobei 



g bei -fTm Gefälle 



«■ = p= 



Die Zulässigkeit dieser Umrechnung, q^ proportional der y ff kann 

 innerhalb des praktisch benützten Verwendungsbereiches gemäss ein- 

 lässlichen Untersuchungen wohl begründet werden, was hier aber weg- 

 gelassen wird. 



h) Eine zuverlässig geführte Betriebsstatistik, welche alle erreich- 

 baren hydraulischen und elektrischen Daten des Betriebes erfasst. Wir 

 müssen verlangen, dass uns für die Beurteilung aller einschlägigen 

 Fragen sorgfältig berechnete Mittelwerte zur Verfügung stehen. 



