— 159 — 



genannte Quantum von bis zu 80 Litern per Sekunde. 

 Die Kühlwasserleitung hat 250 mm Lichtweite, die 

 Geschwindigkeit des "Wassers ist also eine ziemlich hohe, 

 weshalb denn auch die Reibungsverluste relativ gross 

 sind. Auf Kosten der Kraft ist hier an den Kosten 

 gespart worden. Je nach dem ATass der Abzapfung ist 

 der Enddruck 10 bis lö Atmosphären, also noch reichlich 

 um eine gründliche Zerstäubung des Wassers zu Stande 

 zu bringen. Eine solche ist natürlich notwendig, wenn 

 der Wärmeaustausch intensiv sein soll, und darauf müssen 

 wir ausgehen. 



Bevor ich aber davon weiter spreche, will ich noch 

 etwas von der Leitung sagen. Hauptbedingung für einen 

 guten Effekt der ganzen Kühlwasser-Einrichtung ist eine 

 sorgfältige Isolierung der jetzt 10 km langen Leitung 

 gegen die im Stollen II herrschende Wärme. Es ist 

 klar, dass das Wasser in dieser Leitung, wenn nicht 

 isoliert, auf seinem Weg die Wärme der Stollenluft 

 respektive des umgebenden Gresteins angenommen hätte. 

 Es handelt sich für die Kühlung darum, ein möglichst 

 grosses Temperaturgefälle herzustellen. Als bestes Iso- 

 liermittel fanden wir die sogenannte Blätterkohle, zer- 

 kleinerte Holzkohle, die in einer Schicht von 50 mm 

 Dicke um das Rohr gelegt ist und durch einen Blech- 

 mantel gehalten wird. Anstatt einer Erwärmung von 

 1 u per Kilometer Leitung, auf die wir ursprünglich 

 glaubten rechnen zu müssen, beträgt die Erwärmung 

 per Kilometer nicht einmal Va °, so dass sich das Wasser 

 auf dem ganzen Weg nicht einmal um 5° erwärmt; das 

 heisst, im Sommer haben wir am Ende der isolierten 

 Leitung Wasser von zirka 15 °, im Winter sogar Wasser 

 von 5 bis 6 °. 



Die Verwendung dieses Wassers ist nun die folgende '• 



