— 54 — 



demande une telle précision dans le jeu du méca- 

 nisme, que des parcelles de rouille se détachant de la 

 fonte ont suffi dans certains cas pour arrêter le comp- 

 teur dans sa marche. Un autre inconvénient non moins 

 grave devient inévitable. La turbine, avons-nous dit, est 

 une roue horizontale : à son axe supérieur se trouve un 

 cadran qui, au moyen d'engrenages, enregistre chaque 

 tour qu'elle fait. La caisse qui renferme l'appareil 

 compteur communique avec les tuyaux d'arrivée et 

 doit toujours être remplie d'eau : ne devine-t-on pas 

 de suite que si l'eau arrive avec une certaine force dans 

 la caisse où se trouve la turbine, elle lui imprimera 

 nécessairement un mouvement de rotation qui sera sans 

 aucun rapport exact avec l'eau recueillie au tube de 

 sortie? — Si l'on veut agir dans des conditions diffé- 

 rentes, et n'ouvrir que très-légèrement les deux tubes 

 d'arrivée et de sortie, on obtiendra dans l'intérieur de 

 l'appareil un courant d'une faiblesse telle que la tur- 

 bine pourra rester immobile, ce qui aura pour résultat 

 de laisser prendre de l'eau non comptée. 



Le système nouveau qui fait l'objet de ce rapport 

 n'emploie ni pistons ni turbine dans son mécanisme. 



Qu'on imagine une cloche de métal (A) d'environ 

 m ,70 de hauteur sur un diamètre de m ,40. — 

 A sa base, et aux deux extrémités de son diamètre, 

 se trouvent deux ouvertures : l'une (C) pour le 

 tube d'arrivée, l'autre (B) pour le tube de sortie. Le 

 tube d'arrivée apportant l'eau dans l'appareil, elle se 

 trouve immédiatement dans une sorte de tuyau (D) 

 d'un diamètre sept ou huit fois égal à celui des tuyaux 

 souterrains. Remarquons en passant cette précaution 



