(65) 
SUR UNE CAUSE DE RUPTURE 
DE CERTAINS APPAREILS A VAPEUR, 
Par M. Meucx, Membre résidant. 
On emploie dans l’industrie des appareils de forme variée dans 
lesquels on fait circuler la vapeur pour produire différents effets. 
Nous citerons notamment les chaudières en cuivre à double fond 
dont on fait usage dans les fabriques de sucre, les cylindres des- 
tinés au séchage des étoffes , les retours d’eau , les réservoirs de 
vapeur, etc. Ces appareils, quoique n'étant pas soumis aux mêmes 
causes de détérioration que les chaudières qui sont exposées à 
l'action de la flamme et des gaz chauds émanant d’un foyer, n’exi- 
gent pas moins qu’on prenne à leur égard certaines précautions, si 
l'on veut éviter les accidents. En effet, la plupart d’entr’eux sont 
clos ou susceptibles d'être fermés à la volonté de l’ouvrier qui les 
dirige , et de communiquer pendant un temps plus ou moins long 
avec les chaudières qui produisent la vapeur. Ils doivent donc 
être, suivant les cas, soumis à l'épreuve au moyen d'une pompe 
de pression comme ces dernières , ou porter des soupapes chargées 
d’un poids déterminé. Il convient aussi quelquefois de renforcer 
par des armatures les fonds plats dont ils sont souvent munis. 
Toutefois ces mesures fort sages n'ont d'autre but que de disposer 
les appareils de manière à leur permettre de résister à une tension 
égale ou inférieure à celle indiquée par le timbre du générateur. 
Mais elles seraient impuissantes pour prévenir leur rupture si la 
cause qui tend à les détruire venait à agir, non pas d’une manière 
égale et continue, mais en quelque sorte instantanément, comme un 
ressort qui se débanderait tout-à-coup. Il est arrivé dans plusieurs 
= 
D 
