— 2-15 — 



Le système de Royennette, de Sotte-en-Ville près Rouen, pour l'ali- 

 mentation continue, est bon; lapratiqueenaconstatérefficacité;comme 

 c'est aussi un système de flotteur, il convient d'en donner la descrip- 

 tion : cet appareil se compose d'une boîte en fonte que l'on pose sur la 

 chaudière, cette boite contient un levier en cuivre tenant une douille ; 

 dans la boîle , la douille est traversée par un arbre faisant corps avec 

 le levier, l'arbre étant passé dans la douille vient à l'extérieur de la 

 boîte porter une aiguille indicatrice et, se prolongeant, vient s' introduire 

 dans le bout de la clé du robinet d'alimentation qui, par une disposi- 

 particulière, peut se trouver très-libre sans avoir dfe fuite ; en faisant 

 mouvoir l'aiguille à droite ou à gauche, on ouvre ou on ferme le robinet; 

 au levier intérieur, dans la boîte en fonte, pend une tige libre qui vient 

 tenir, à la hauteur du niveau d'eau que l'on doit avoir, un flotteur 

 énergique, en forte tôle, éprouvée à une pression de dix atmosphères. 

 Ce flotteur, en montant par l'augmentation de l'eau dans la chaudière 

 fait mouvoir l'aiguille indicatrice, qui ferme graduellement le robinet; 

 la pompe foulante marche toujours et. au moyen d'une soupape, le sup- 

 plément d'eau s'échappe, ou monte dans un réservoir d'utilité ou 

 d'agrément; si la consommation de vapeur est grande, le flotteur 

 tendant à descendre ouvre le robinotpour laisser entrer une plus grande 

 quantité d'eau ; s'il manque un verre d'eau , il s'introduit dans la 

 chaudière, enfin l'eau entre à mesure delà consommation. On comprend 

 que ce système doit donner une économie de combustible, carie niveau 

 étant constant, la tension de la vapeur reste la même, beaucoup plus 

 facilement, que de mettre à la main une grande quantité d'eau à la 

 fois. Comme pour la mise en train, il se consomme de l'eau avant que 

 la machine marche , on a adapté à cet appareil un sifflet de pré- 

 venance ou d'alarme , ce sifflet est commandé par le levier qui 

 lient le flotteur. Le niveau étant descendu, l'aiguille indique le robinet 

 grand ouvert , et si l'eau a baissé de neuf à dix centimètres dans la 

 chaudière, le levier vient accrocher le sifflet d'alarme et le faire fonc- 

 tionner, et le chauffeur est prévenu qu'il faut mettre de l'eau. Cet 

 appareil s'apphqueà chaque chaudière, avec une seule soupape d'écou- 



