( io6 ) 

 porter sans s'altérer , une pression plus forte que trois fois 

 celle avec laquelle elle devra fonctionner. 



D'après une ordonnance du Roi du 7 mai 1828, les pres- 

 sions d'épreuve sont fixées pour les chaudières en tôle et en 

 cuivre au triple de la pression qui doit faire agir habituel- 

 lement les machines auxquelles elles sont destinées , et la 

 pression d'épreuve pour les chaudières etles tubes bouilleurs 

 en fonte restent fixées par l'ordonnance du 2g octobre iSaS, 

 à cinq fois celle qu'elles sont appelées à supporter dans 

 l'exercice habituel de la machine à laquelle elles sont des- 

 tinées. 



Dans uin appareil de chauifage par la vapeur, la dispo- 

 sition des tuyaux doit encore faire l'objet d'un examen de 

 la part de l'ingénieur , car si cette disposition ne leur permet 

 pas de se dilater lorsque leur température augmente , ils se 

 brisei'ont nécessairement et pourront répandre tout-à-coup 

 une vapeur capable de brûler. Ils se briseront encore, si les 

 eaux condensées ne peuvent sortir facilement et en sens 

 inverse du mouvement de la vapeur : il arrive sans cela que 

 les tuyaux contenant accidentellement de l'eau froide , il 

 peut s'y opérer une condensation subite de la vapeur ; cette 

 condensation fait affluer avec une grande vitesse toute l'eau 

 vers le lieu où elle s'est opérée, et comme l'eau arrive à la 

 fois des deux côtés opposés , elle produit un choc considé- 

 rable capable de briser un tuyau solide. 



Il y a des appareils de chauffage dans lesquels l'eau prove- 

 nant de la condensation de la vapeur , doit retourner d'elle- 

 même à la chaudière. Presque jamais ce retour ne peut s'ef- 

 fectuer régulièrement, parce que la tension de la vapeur 

 étant plus forte dans la chaudière que dans les tuyaux, re- 

 pousse l'eau qui se présente pour rentrer. Dans un tel appa- 

 reil la chaudière pourrait donc manquer d'eau et rougir: 

 dans cette circonstance , si le feu vient à diminuer et que la 



