( 107 ) 

 tension de la vapeur contenue dans les tuyaux , devienne 

 supérieure à celle de la chaudière , l'eau sera ramenée en 

 abondance vers cette dernière , et comme elle coulera siu- du 

 fer rouge , elle pourra se transformer tout-à-coup en ime 

 vapeur capable de produire une explosion. Il est clair que 

 plus les conduits par où la vapeur arrive dans les tuyaux de 

 chaleur sont petits , plus Teau de condensation éprouve de 

 difficulté pour retourner à la chaudière ; il arrive même sou- 

 vent que ce retour est absolument impossible tant que l'ap- 

 pareil fonctionne et (jue Teau ne rentre que lorsqu'il n'y a 

 plus de vapeur dans la chaudière. 



Des principes que je viens d'avoir l'honneur de vous ex- 

 poser, principes sur lesquels tous les mécaniciens paiaissent 

 aujourd'hui d'accord , on peut conclure , quoique M. John 

 Taylor ait exprimé la pensée que les explosions pouvaient 

 être dues à une explosion soudaine de gaz dans les four- 

 neaux ( Plolosoph. Magaz ; février 1827 , page 1 36 ) : 



i.o Que les appareils d'évaporation dans lesquels la va- 

 peur n'est qu'un véhicule de la chaleur, sont aussi dange- 

 reux que les pompes à feu dans lesquelles la vapeur agit 

 habituellement sous la même pi-ession. 



2.0 Que les dangers des appareils d'évaporation diminuent 

 beaucoup lorsque les tuyaux de vapeur, en conservant leur 

 diamètre, communiquent directement avec la chaudière , 

 surtout lorsqu' alors la vapeur sort des tuyaux par des robinets 

 pour échauffer de l'eau, comme cela arrive dans le dévidage 

 des soies ; car en cas d'une grande production subite de va- 

 peur , elle pourrait être refoulée dans les tuyaux et sortir par 

 les robinets. 



Je suis donc de l'avis du comité consultatif des arts et 

 manufactures , que tous les appareils d'évaporation dans 

 lesquels la tension de la vapeur dépasse deux atmosphères , 

 doivent être considérés sous le rapport de la surveillance 



