( ii3) 

 à vapeur alimentés directement par une pompe foulante 

 consistent : 



i.o A adapter les rondelles de métal fusible sur le corps 

 même de la chaudière et vers son milieu ; 



2.0 A maintenir la position de la chaudière relativement 

 aux tubes bouilleurs par un fort support en fonte placé du 

 côté opposé à la tubulure qui les réunit ; 



3.0 A employer , pour être averti du manque d'eau dans 

 la chaudière , Tappareil du sieur Seibe ; 



4.*' A remplacer les manomètres par des baromètres à 

 mercure d'un grand diamètre ; 



5.0 A adopter la nouvelle soupape de sûreté, dont le 

 poids est dans la chaudière , et qui est décrite dans l'Indus~ 

 trielàe 1827, page io4, et dans la note qui précède ce rapport; 



6.0 On pourrait ajouter à cette liste, qu'il est essentiel 

 que tous les joints des chaudières et des tubes bouilleurs 

 soient serrés par des boulons , et qu'ils ne soient point faits 

 avec le mastic de fer seulement, et qu'il faut éviter d'em- 

 ployer le cuivre jaune pour faire les chaudières , parce que 

 la chaleur le rend très-cassant. 



Enfin, messieurs, comme de l'adoption de ces moyens, 

 ou d'autres plus convenables que l'expérience pourrait indi- 

 quer, il résulterait une extrême diminution du danger des 

 appareils à vapeur, j'ai exprimé le désir de voir ranger tous 

 ceux de ces appareils pour lesquels je regarde la surveillance 

 du gouvernement commie convenable , dans la troisième 

 classe des établissemens dangereux , au lieu de la seconde où 

 sont aujourd'hui les pompes à feu à haute pression , et celui 

 qu'on abrogeât la disposition qui défend d'habiter au-dessus 

 des chaudières à vapeur à haute pression. 



i5 



