918 Nachtrag. 



Zerreissungen beeinträchtigen die Wirkung der Leitung bei späte- 

 ren Blitzen, nicht aber bei den späteren Phasen des Blitzes, der 

 sie erzeugte, da die Lücken bei ihrer Entstehung mit glühenden 

 Dämpfen sich füllen, die für den Augenblick die Rolle des Metalls 

 zu übernehmen vermögen. Für den Strom, der in das Innere des 

 Gebäudes drang, erscheinen dieselben um so mehr als gleichgültig, 

 da dieser an einer tieferen Stelle erst sich abzweigte, an einer 

 Stelle also, deren Verbindung mit der Erde durch sie nicht beein- 

 flusst wurde. Dass ein Zweigstrom sich bildete, war eine Folge 

 davon, dass diese Verbindung von Anfang an nicht genügte; der 

 Grund hiervon ist aber weniger in dem zu geringen Querschnitt 

 der metallischen Leitung, als darin zu suchen, dass das Ende die- 

 ser Leitung, die Metallplatte im Brunnen, zu kleine Di- 

 mensionen besass. Diese Dimensionen sind freilich in keinem 

 der Berichte angegeben; in einem derselben ist aber von einer 

 „kleinen Erdplatte" die Rede und man darf wohl annehmen, dass 

 ihre Grösse ein Quadratmeter nicht überstieg. Setzt man diese 

 Grösse voraus und legt einen mittleren Werth der Leitungsfähig- 

 keit des Brunnenwassers zu Grunde, so zeigt ein ungefährer Über- 

 schlag, dass der Widerstand, den die Elektricität zu überwinden 

 hatte, um von der Erdplatte aus so weit in der Erde vorzudringen, 

 dass ihre Spannung verschwunden war, etwa das Zwanzigfache 

 von dem Widerstände der metallnen Leitung betrug. Von der 

 Summe dieser beiden Widerstände hängt hauptsächlich die Wirkung 

 des Blitzableiters ab, in der Art, dass, je kleiner die Summe, um 

 so sicherer der Schutz ist. Es gewährt wenig Nutzen den kleine- 

 ren der beiden so ungleichen Summanden noch mehr zu verringern; 

 dagegen ist es von der grössten Wichtigkeit den grösseren zu 

 schwächen, und das geschieht, wenn die Erdplatte vergrössert wird. 

 Kann man sie, wie in Elmshorn, in einen Brunnen versenken, so 

 sollte man sie mindestens 5 Quadratmeter gross wählen; im feuch- 

 ten Erdreich müssten ihre Dimensionen noch erheblich grösser sein. 

 Mit einer kleineren Platte reicht man aus, wenn man sie in einen 

 Haufen Coaks legt, der in einen Brunnen oder in ein tiefes Loch 

 im feuchten Erdboden geschüttet ist. Die beste Ableitung zur 

 Erde erhält man, w^enn stärkere, eiserne Röhren einer Wasser- 

 oder Gas-Leitung in der Nähe des zu schützenden Hauses vorhan- 

 den sind, indem man diese mit dem Blitzableiter verbindet; für 

 diese Leitungen ist dabei nicht die mindeste Gefahr vorhanden. 



