BLIKSEMAI'LEIDERS. 67 



ker onder-einde door een draad , die om een touw is gewonden , met 

 het water in geleidend verband is gebracht." 



Later construeerde franklin een afleider uit een ijzeren staaf, van 

 l^t cm. middellijn, eindigende aan de onderzijde in een dikken ijzeren 

 paal, die 1,5 m. diep in den grond was gelaten. Boven was een draad 

 van geel koper, 25 cm. lang boven in de ijzeren staaf geschroefd en gesol- 

 deerd. De punt verhief zich 2 ^j,^ M. boven den schoorsteen van het gebouw. 



Het bleef niet alleen in Amerika bij tegenkanting. In Frankrijk ver- 

 wijderde het gepeupel te St. Omer de "kettersche staaf" van het huis 

 eens fabriekants, die het nieuwtje uit Amerika had meegebracht. De 

 gemeentelijke overheid verbood de herplaatsing van den afleider, op 

 grond dat hij "met wet en godsdienst" in strijd was. De fabriekant 

 begon een proces en de rechtbank stelde hem in het gelijk, gehoord 

 het pleidooi van een toen nog jong en onbekend advocaat, wiens naam 



was ROBESPIERRE. 



Nog steeds is de noodzakelijkheid van de oprichting eens bliksem- 

 afleiders niet algemeen erkend , en hiertoe werkt ongetwijfeld mede dat 

 herhaaldelijk gebouwen van afleiders voorzien , toch schade door den 

 bliksem bekomen. In deze laatste gevallen heeft echter een onderzoek van 

 een bevoegd persoon steeds aan den dag gebracht , óf dat de afleider 

 zelf wat materiaal of vorm betreft niet deugde of dat de plaatsing te 

 wenschen overliet , of dat na de plaatsing in het gebouw veranderingen 

 waren gemaakt, óf eindelijk dat een geregeld onderzoek van den af- 

 leider was nagelaten en dat bekomen schade niet was hersteld. 



Zoo sloeg te Itzehoe in 1877 de bliksem in de kerk, welke behalve 

 van den afleider op den toren voorzien was van een tweeden afleider 

 op het uiteinde van het schip van de kerk. De bliksem sloeg in dezen 

 tweeden afleider en verliet hem daar , waar hij over een horizontale 

 dakgoot heengebogen was. De dakgoot volgende sprong de bliksem 

 van de vertikale dakgoot over op de gasleiding, die, binnen het ge- 

 bouw gelegen , door een muur van ','2 meter dikte van die dakgoot 

 gescheiden was. De fout was hier , zegt holtz ' , dat de verbinding- 

 van den afleider met de gasleiding verzuimd was. 



Te Clevedon ^ in Engeland bekwam — om nog een voorbeeld te noe- 

 men uit de vele , die tot toelichting onzer bewering kunnen dienen — 



' Ueher die Theorie, die Anlage und die Prüfung der Blitzalleiter , von 

 Dr. -w, Hoi.Tz, 1878. 



' Zie: Lighfning Conductors lij htchard andf.rson, 1880. 



