76 



BLIKSEMAFLEIDERS. 



Fig. 6. 



/■ 



A\ ,'r^ 





/ X , 



K 



- 



. 



1— -^' 



~.^r= 



IM— — 



:^~, 



=ri^ 



^ 



ren buis 1,5 meter lengte, 2,5 cm. diameter , uitloopende in een koperen 



punt. Deze punt is gesmeed uit een rond 

 koperen staafje 2,2 cm. lang; ^/,^ gedeelte 

 van dit staafje loopt spits toe in den vorm 

 van een vierhoekige piramide. De eind- 

 staaf en de punt zijn verbonden door een 

 koperen kogel , waarin beiden geschroefd 

 zijn , terwijl de kogel nog drie andere klei- 

 nere punten draagt, welke hoeken van 45° met den horizon maken. 

 Bij kerken wordt de toegespitste koperstaaf langs de windwijzerstang 

 yj n gelegd , zóó dat de spits eenige centimeters boven pj^, g 

 , het hoogste punt uitsteekt. Newall & Co. ge- 



bruiken wel windwijzers tangen als eindstaven en 

 verbinden den afleider daarmede op de wijze die 

 in fig. 7 duidelijk te zien is '. 



Bij voorkeur maken zij gebruik van een afzon- 

 derlijk opzetstuk fig. 8 , bestaande uit een koperen 

 staaf, lang, naar omstandigheden, 92 cm. a 1,5 

 meter; middellijn 1,6 a 1,9 cm. 



IJzeren dak versieringen worden natuurlijker- 

 wijze op het zorgvuldigst met den afleider ver- 

 bonden ; een afzonderlijke afleider is noodzake- 

 lijk , indien men te doen heeft met een groot 

 gebouw , waar deze ijzeren versieringen een groote 



f/ 



' In 1870 werd door den heer w, k. kam, gemeente-architect, op den toren van 

 Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort een koperen afleider geplaatst, met behulp vau den 

 heer van eeden, koperslager aldaar. De afleider is gemaakt vau rood koperen strookeu 

 lang 2,25 M. breed 0,04 M. dik 0,003'' M. , welke aan elkander zijn gelascht over 

 een lengte van 0,08 M., daar met tin gesoldeerd ea van 5 koperen klinknagels voor- 

 zien. De nevenleiding naar het klokkenspel, aan de hoofdleiding verbonden , heeft iets min- 

 der doorsnede. De afleider is met de windwijzerstang verbonden op de boven beschreven 

 wijze. Bij het onderzoek in het vorige jaar bleek de afleider in goeden staat te verkee- 

 ren, zoodat men zich vleien mag, dat de toren uu voor verdere schade door bliksem is 

 beveiligd. Hij had trouwens dikwijls genoeg te lijden. Voor zoover bekend is , werd hij 

 getroffen in de jaren 1547, 1562, 1623, 1651, 1683 en 1803. 



In dit laatste jaar werd ecu afleider opgesteld , bestaande uit looden repen , die in 

 1873 in. deernis waard igeu toestand bleek te verkeeren, eu vervangen werd door een 

 deugdelijk instrument. 



