80 SLIKSEMAFLEIDERS. 



zijn de afmetingen grooter te kiezen, ook dan wanneer niet één maar 

 meer afleiders op dezelfde aardplaat uitloopen; in dat geval brenge 

 men de aardplaat in een bed van boutskool. Het is gewenscht dat de 

 aardplaat niet dieper gelegd worde dan noodzakelijk is , omdat — zoo- 

 als wij boven reeds beschreven — de regenbuien, die een onweder ver- 

 gezellen , den bodem bevochtigen en kunnen veroorzaken dat de plaat 

 in minder vochtigen grond ligt, dan de hooger gelegen deelen des af- 

 leiders ; wij zagen toen hoe pouillet , voor dit geval , den aanleg van 

 twee aardplaten heeft aanbevolen. In gewone omstandigheden kan de 

 aardplaat plat zijn ; een cilindervorm is gewenscht wanneer moet ge- 

 boord worden om de plaat in water te brengen. Volgens de berekening 

 van R. ULBRICHT * zal men , zoo de aardgeleiding niet in water maar 

 in vochtigen grond moet gelegd worden , met voordeel gebruik kunnen 

 maken van een kopernet. De draden door hem gebruikt hebben 2,5 Mm. 

 dikte; een kopernet 0,16 M. breed en 1 M. lang, weegt 0,475 kilogram. 



Om tot denzelfden weerstand te geraken gebruikte hij een plaat en 

 een net , (in cilindervorm opgerold ter lengte van 3,45 Meter.) 



De vierkante aardplaat, 2 mM. dik, weegt 17,8 kilogram. 



Het kopernet 1,64 „ 



1 Kilogram van het net kost ongeveer . . ƒ 2,10. 



De aardplaat kan volgens sommigen geheel achterwege blijven , 

 indien men den afleider kan verbinden met de buizen van de gas- of 

 van de waterleiding op korten afstand van het te beschermen gebouw 

 in vochtigen grond gelegen. 



Zooals reeds duidelijk is door het voorbeeld van de Maria-kerk te 

 Genua , moet bij den aanleg van den bliksemafleider goed acht worden 

 gegeven welken weg de bliksemstraal waarschijnlijk zou kiezen indien 

 hij het gebouw trof, vóórdat de afleider geplaatst, was. Bevindt zich 

 dus ter zijde van een gebouw een plek , waarheen verschillende dak- 

 goten gericht zijn en die dikwijls met regenwater gedrenkt is , dan is 

 daarmede de ligging van de aardplaat en dus de richting die de af- 

 leider moet nemen bepaald. Heeft een gebouw aan de ééne zijde een 

 sloot b. V. en aan de andere zijde een pomp , die op een wel staat , 

 dan is voorzeker de aanleg van twee afleiders , die beiden met het 

 opzetstuk verbonden zijn, gewenscht. 



* Ueher die zwecTcmdssige Anordnung t)on Erdleitungen. Dingler's Polyt. Jour' 

 nal. Bd. 247, p. 416. 



