84 BLIKSEMAFLEIDERS. 



te gaan; verder meet men de dikte van den afleider en overtuigt zicli 

 bij een gewoon huis lichtelijk van den goeden staat waarin zich de 

 verbinding van den afleider met andere metaaldeelen bevindt. Om den 

 zekeren weg te gaan , zal men wel doen door den weerstand te bepalen, 

 dien de afleider heeft. Daartoe is een galvanometer noodig, met een 

 galvanische cel en een weerstandsbank. 



De elektrische stroom van een daniel's-ccI — de cel die den meest 

 standvastigen stroom geeft — wordt geleid door de omwindingen van 

 een galvanometer en van daar door een draad naar het bovenste uiteinde 

 van den afleider ' ; de stroom gaat door den afleider en door een twee- 

 den draad naar de weerstandsbank en van daar naar de daniel's-coI terug. 



In de weerstandsbank zijn alle stoppen gestoken, zoodat de stroom 

 een dikke koperen staaf te doorloopen heeft, waarvan de weerstand 

 rr O kan gesteld worden. Door den stroom ondergaat de magneetnaald 

 in den galvanometer een afwijking , die gemeten wordt. Daarop worden 

 de draden , die naar het bovenste en naar het benedenste uiteinde van 

 den afleider loopen, rechtstreeks met elkander verbonden ; de afwijking 

 van de naald is nu grooter en wordt op hetzelfde bedrag van straks 

 teruggebracht door één of meer stoppen uit de weerstandsbank te 

 nemen , waardoor de stroom genoodzaakt wordt , nieuwe zilverdraden 

 van bekende afmetingen te doorloopen. Op deze wijze leert men den 

 weerstand van den afleider vergelijken met dien van nieuw zilverdraad. 



Is deze bepaling gedaan bij het aanbrengen van den afleider , en 

 wordt zij ieder jaar herhaald , dan worden veranderingen in den weer- 

 stand van den afleider bij tijds waargenomen , zoodat men zich wach- 

 ten kan voor schade. 



Om langs galvanischen weg den toestand van de aardgeleiding te 

 onderzoeken, heeft men een metalen plaat noodig — holtz gebruikt 

 er een van '/^ M^ oppervlakte — die gelegd wordt liefst in een water- 

 put. De ééne pool van de galvanische cel wordt met den galvanome- 

 ter , deze met de weerstandsbank , en deze eindelijk met deze plaat 

 verbonden; de andere pooldraad loopt naar een punt van den afleider 

 vlak boven den grond. 



Het is wenschelijk een ijzeren en een koperen aardplaat ter beschik- 

 king te he])ben , opdat men de plaat van die stof aanwende , waaruit 

 ook de aardgelciding van den afleider is vervaardigd. 



* Niet aau de spits om beschadiging te voorkomen ; zij is trouwens moeilijk te bereiken. 



