10 CENNI CRITICI SUI SISTEMI 



Cenno critico sulla distribuzione delle acque in Termini-Imerese, 



Termi ni-Imerese é città di circa 30000 abitanti, in due parti divisa, l'una (Ter- 

 mini alta) di molto sovrastante all'altra (Termini bassa). L'acqua che l'alimenta è 

 derivata da scaturigini allacciate nei monti circonvicini a qualche chilometro distantì 

 dalla città. Quando venne per la prima volta misurata da me nel luglio 1871 mon- 

 tava in quantità a circa 14 litri al minuto secondo corrispondente a 40 litri al 

 giorno per singolo abitante. 



Intubata alla sua origine è tale acqua, per mezzo d'un tubo di ghisa deposto sot- 

 terra, condottata presso la città in un castello di divisione, ove per la sottopres- 

 sione si eleva disponendosi a libera superficie quiescente e viene bipartita con boc- 

 che a battente ed immessa in due tubi diretti uno per Termini bassa, 1' altro per 

 Termini alta. 



Furono già le tubulature nell'interno della città tutte in argilla e le distribuzioni 

 effettuate per irradiamento con castelli speciali di riunione a pelo libero, ma di re- 

 cente cadde in mente alla provvida Rappresentanza Municipale di sostituire ai doc- 

 cioni in terra cotta tubi metallici e propriamente di ghisa. Però vuoisi per spirito 

 di economia o per attaccamento all'antico sistema o per soverchia fidanza nell' as- 

 suntore de' lavori, in ciò non mi spetta di entrare, è il fatto che alle nuove tubu- 

 lature di ghisa si fece seguire l' andamento stesso degli smessi doccioni d' argilla, 

 surrogando ai castelli a superficie libera, piccole casse chiuse di metallo. 



Di sorte che una tubulatura cui é commesso la distribuzione dell'acqua ad un dato 

 numero di case percorre ad esempio un cammino mediano all'incirca, e di distanza 

 in distanza viene dessa interrotta da recipienti cilindrici chiusi mm, Tav I, fig. 1. 

 Questi, mentre formano tanti centri di distribuzione d'acqua, altro ufficio non hanno 

 che di estendere, nei punti in cui sono situati , la superficie del tubo di condotta 

 al fine di porgere addentellato alle tubulature distributrici destinate a tradurre l'ac- 

 qua alle case circostanti ai recipienti. 



Poste cotali casse idrauliche sulla linea della condotta, sottostanno alla linea di 

 carico (*). 



E però restano subordinati internamente ad un'altezza di pressione costituita dal 

 dislivello che intercede fra la condotta ed il pelo libero piezoraetrico sul punto di 

 loro positura. 



L'acqua viene misurata a ciascun abbonato per mezzo d'un robiuetto intermedia- 

 rio posto al cominciamento della correlativa tubulatura. 1 robinetti portano nel loro 



(') Linea dei livelli idraulici od idrodinamici o piezometrici. 



