14 CBNNI CRITICI SOI SISTEMI 



Valga questa breve intramessa ad avvisare alle eccezioni che si rivelano nello 

 estendere a tutti i casi le mie considerazioni. 



Pertanto tornando a materia è messo fuori di contestazione che finché Q<q non 

 già dal robinetto di misura prende regola la portata della tubulatura, bensì dagli 

 orifizii d'attignimento nelle abitazioni; e che per conseguente tutto il lavoro d'ap- 

 parecchiamento dei fori nei diaframmi in vicinità delle casse a pressione, al quale at- 

 tendono i fontanieri, non raggiunge altro intento all'infuori di far si che 



Q non sia > q 



senza che si verifichi un'aspirazione anomala da monte a valle della condotta: scopo 

 questo che cosi si attiene a quello prefisso come il mettere all' indovinare tre nu- 

 meri al lotto. 80I0 che il fontaniere è fatto accorto per lunga prova, che mal suolsi 

 concordare la sua prima misura istituita a foro libero presso la cassa a pressione, 

 con quella che poi si avviene ai fori domestici d'attignimento. E però fatto un cin- 

 cischio nel diaframma tanto che ne spicci liberamente un zampillo, e guidatolo nel 

 tubo forzato di distribuzione, corre alla casa ove questo è diretto onde misurare ad 

 occhio la portata del getto attinto, che è quando più quando meno di quella pre- 

 stabilita ed ognora ben diversa da quella occorsa al diaframma, e ritornando poscia 

 alla cassa restringe ed amplia il primo cincischio onde il getto di presa affievolisca 

 od aumenti raccomandandosi alla portata di concessione. Fa quindi una rincorsa alla 

 casa, ivi riesamina il zampillo del robinetto, ritorna di nuovo alla cassa e tasteg- 

 giando, togliendo, aggiungendo, egli è allora ben lieto quando a lungo giuoco riesca 

 a determinare nel diaframma una luce tale, che pur somministrando all'aria libera 

 una portata onninamente diversa da quella richiesta, questa però eroghi allor che 

 sia ricongiunta alla tubulatura distributrice. 



Però non hanno qui pausa i pertinaci inconvenienti. Io ritrassi solo la difficoltà 

 che involge l'eseguimento d'un' unica presa in una qualunque cassa a pressione. Ma 

 ora è mio istituto investigare gli effetti provocati dalle variazioni di dispensa nelle 

 altre rimanenti casse. 



Onde meglio lumeggiarli pongo che tutte le misure sieno bene eseguite nelle varie 

 casse di dispensa disposte lungo la condotta pubblica; di sorte che in ogni tubo di 

 distribuzione decorra la quota che spetta al rispettivo concessionario. E mi faccio a 

 sceverare lo scompiglio e il disordine cui trapassa in balia la distribuzione, quando 

 avvenga per avventura di modificare la somma complessiva dei volumi dispensati 

 da una cassa di dispensa. 



Innanzi di entrare a discorrere cotali fatti, convienmi addurre lo schema grafico di 

 una condotta (tav, I, fig. 2*) a a, aj . . . ai % ... a„ divisa in tanti tronchi di dia- 

 metro d^ d^, . . dj^e di lunghezza l^ l^^„. /„ per l'intermezzo delle casse a^ «z»» ^» 

 di distribuzione. 



