IS CENNI CRITICI SCI SISTEMI 



l'alterazioue delle portate alle altre casse. Avvegnaché o l'altezza di pressione de- 

 cresce nella cassa modificata e decrescere debb'essa pure, fermostante le perdite di 

 carico, nelle casse consecutive nelle quali perciò le portate verrebbero menomate. 

 l'altezza di pressione in una certa cassa aumenta, ed in aumento essa deve trovarsi 

 insieme alla portata sulle casse susseguenti. Tanta rregolarità a valle può se ben si 

 pensa servir di misura a quella che deve a monte avvenire. Onde è soverchio fermarsi 

 più a lungo ad avvalorare le nonne con nuove argomentazioni. 



Avviso però che fin qui toccai solo in separato della difficoltà del modellamento 

 d'nn solo robinetto e dell' influenza della variazione di portata ad un' unica cassa. 



Ma quanta complicazione di effetti importano egli mai i combinati mutamenti di 

 dispensa in molteplici casse! assumendo a guida i precedenti principii ben si scorge 

 che non si possano modificare le luci di più robinetti d'una cassa qualunque onde im- 

 mutare la portata, senz'essere condotti a cambiare i fori dei robinetti di altre casse 

 al fine di impedire la variazione delle loro portate. Ne questi fori lice di trasmu- 

 tare senza rifarsi a cambiare le luci preaccennate. E cosi il giuoco continuerebbe 

 a dilungo innanzi che la dispensa d'ogni robinetto fosse in giusta lance conseguita. 

 Di che è fatto aperto quali impossibili manovre fossero commesse ai fontanieri di 

 Termini-lmerese. Ma prima di lasciare il presente subietto estimo utile di mettere 

 a comparazione questo sistema radiale con quello comunemente usato, ove le prese 

 sono fatte lunghesso il percorso della condotta, A tal proposito si noti che il 1» 

 sistema non è altro che il secondo, in cui però le prese d'acqua in luogo d'essere 

 operate con diramazioni normali lungo la tubulatura, sono invece eseguite in dati 

 punti di riunione con diramazioni conseguentemente divergenti. Io non dissimulo le 

 inesattezze e gl'icouvenienti degli altri metodi di distribuzione ('). A Parigi come a 

 Torino si usa infatti il secondo sistema coU'ausilio appunto di robinetti muniti di luce 

 modellata. Ed è certo, comechè non sia ancora stato pubblicamente e per la minuta 

 fatto chiaro, che molte anomalie si avverano eziandio a Parigi ed a Torino. Ma per 

 molte ragioni sono l'un cento meu dannose di quelle riscontrate nella distribuzione 

 di Termini-lmerese. Innanzi tratto si a Parigi che a Torino ed altrove, l'acqua s'intende 

 concessa appena essa sia uscita dal robinetto propinquo alla cassa alimentata, lad- 

 dove a Termini l'Amministrazione Municipale guarentisce la concessione d'acqua in 

 questo od in quel punto interno delle abitazioni site lontane dai robinetti di misura. 



Secondamente dove le condotte pubbliche sono come a Parigi a grandi portate e 

 ad alte pressioni, le variazioni probabili nella dispensa hanno ben minore influenza 

 sul risultato complessivo della distribuzione, di quello si rivela nel caso di piccoli 

 tubi di condottazioue a bassa pressione quali sono quelli di Termini. 



In terzo luogo posto pure per un momento che nelle condotte di Parigi fosse teo- 



(') Mi riserbo di fare su tale argomento nuove considerazioni in un mio lavoro che verrà pre- 

 sto alla luce , e dove discorro i pregi e i difetti dei varii sistemi di distribuzione delle acque 

 pubbliche. 



