DI DISTRIBCZIONE DELLE ACaCE 21 



care ai tempi loro i pregi dei castelli a forma circolare. Quando si dispensi inoltre 

 rac(][ua per mezzo di loci uguali, ragguagliando il loro numero alle parziali comijc- 

 tenze, sarebbesi provveduto secondo possibilità a stabilire le vasche di concessione 

 ed i fori d'erogazione nella loro migliore forma e disposizione. 



I tubi verticali che fanno capo all'ama sono ordinariamente costituiti di creta e 

 vengono involti in una muratura cementizia formando con esse le torrette o i ca- 

 stelli. Ora le eflBltrazioni che si verificano in tali edifizii, vuoisi per mal arte nel 

 costruirli, vuoisi per movimenti susseguiti dappoi nel materiale, si traducono in tra- 

 venamenti ed umidore nei muri delle case e dove divengono fnnesta cagione di de- 

 terioramenti nelle fabbriche e di nocumento alla salute degli abitanti. Onde evitare 

 questo inconveniente s'introdussero in alcuni punti i tubi di ghisa in luogo di quelli 

 in laterizia Ma queste riforme anziché a togliere i castelli mirano a favoreggiarli 

 di vantaggio perfezionandone la forma , e non modificano nullamente il sistema di 

 distribuzione il quale getta più salde radici a sostegno dell'alimentazione idraulica. 

 Però ad onor del vero è mestieri aggiungere che non è possibile oggidì assumere a base 

 dei progetti il cambiamento del sistema, arguendo questo una spesa rilevanlissima, 

 E sovviensi solo ai bisogni presenti col correggere nel miglior modo possibile il si- 

 stema di distribuzione in vigore. 



Ciò mi premeva di premettere onde non si confonda col biasimo inflitto alle per- 

 sone, la critica che io faccio invece ad un sistema che fu il portato di usi antichi 

 comuni ai romani e che presentemente non potrebbesi immutare per ragioni di eco- 

 nomia pecuniaria. 



II sistema di distribuzione d'acqua in Palermo si può giudicare criticamente sotto 

 due punti di vista; generale l'uno, quando si riguardi ai principii essenziali o con- 

 siderando le cose non come sono irregolari e confuse ma come potrebbero essere 

 regolari e meglio accomodate al sistema in discorso; l'altro speciale ove si rivelino 

 propriamente i vizii estranei introdotti dalle abitudini, dai quali potrebbe facilmente 

 francarsi un nuovo impianto di condotte informato allo stesso sistema. 



La prima causa che dà presa alla critica è la materia laterizia onde i tubi sono 

 formati. Perocché debole é la resistenza della terra cotta e d' altro lato grande è 

 bene spesso la potenza meccanica dei colpi d'ariete e dei cambiamenti di velocità 

 che si sviluppa nel moto delle acque; laonde la fragilità della condotta viene posta 

 in grave compromesso. 



Ricordo che uno dei mezzi valevole a mettere un tubo in ghisa in condizione di 

 resistere ai colpi d'ariete si è quello dell'aumento del suo spessore (*). Ora esso 

 risulta troppo presto inefficace nei tubi laterizii. 



(') Gii idraulici in generale non diedero sugli effetti dei colpi d'ariete che leggi congetturali 

 ed empiriche. L'illustre Menabrea sparse il primo vivissima luce su tal argomento. Notai nel fa- 

 scicolo ultimo di maggio p. p. 1873 dell'Engineer una memoria (Ow the thickness necessary to be 

 conduit pipes etc.) in cui l'autore Robert Mallet C. E., F. R. S. riassume la teoria di Menabrea e 



