22 €E\N'I CRITICI Sni SISTEMI 



Né molto utili riuscirebbero le valvole galleggianti, i robinetti a vite, i serbatoi 

 d'aria, iiigogui tutti coi qnali se pnr si giunge a sminuire di molto la violenza dei 

 colpi d'ariete, nuUadimeno gli urti restanti, i quali ad onta di tali cautele si estriu- 

 secano, potrebbero sol essi essere cagione del rompimento delle fragili tubulatnre di 

 terra cotta. 



Ma dato non concesso che in un tubo d'argilla si possano onninamente prevenire 

 gli effetti dei colpi d'ariete, rimarranno ancora quelli non meno nocivi dei repen- 

 tini cambiamenti di velocità ingenerati dai mutamenti di luce (strozzature e varici) 

 e di direzione (gomiti e curvature). 



A taluno può a prima giunta parere di compensare sn tal punto il difetto di re- 

 sistenza dei tubi colla diminuzione della velocità ottenuta per mezzo d' un amplia 

 mento di sezione. Ma per disavventura la resistenza diminuisce quando aumenta la 

 sezione, e la maggior solidità adunque parvente viensi tosto a trasmutare in debo- 

 lezza. 



Ma poniamo pure che anche dalle conseguenze dei subitanei cambiamenti di ve- 

 locità sieno rese immuni le condotte in argilla. Vi ha sempre imperò la pressione pie- 

 zometrica laterale nel loro interno, la quale essendo rappresentata in ogni punto da 

 una colonna liquida avente un'altezza verticale sempre maggiore di quella cui tro- 

 vasi sullo stesso punto il robinetto da servire, ascende sovente a tale da fare peri- 

 clitare seriosamente la sicurezza del tubo d'argilla. E quivi per preservare la tubu- 

 latura da questo effetto non è già ad eliminarsi la causa scemando un tale carico idrau- 

 lico, che sarebbe un rimedio inver peggiore del male, poiché quando la condotta ri- 

 cerca un dato carico per tradurre l'acqua dall'uno all'altro punto, ben si comprende 

 di leggieri che la mancanza di questo renda quella insufficiente allo scopo. Ed in si 

 fatta emergenza, perchè l'acqua sia effettivamenie condotta nel luogo e nella quan- 

 tità determinati non vi hanno altri mezzi dei due seguenti infuori: l'Ingrandendo 

 la sezione delle condotte. 2" Aumentando il numero di queste. Il P è rifermato dalla 

 formola monomi a sopra citata. 



La quale arguisce che le perdite di carico nelle condotte sono caeteris paribus 

 in ragione inversa delle quinte potenze dei dinmetri; e però intanto riescono d'esse 



alludendo a questi rileva, con inglese modestia, che non come agl'inglesi sfuggì tal subielto all'at- 

 tenzione degli ingegneri italiani. . . « (It has, however, not escaped atlention of Italian engineers 

 € who for so many ages bave been amongst the great leaders of hydraulic science). » In questo 

 mezzo osserverò come certe teorie (di Lamé) condurrebbero ad ammettere che oltre un dato li- 

 mite di pressione interna, però estesissimo, le pareti d'un tubo si spezzerebbero qual che si fosse 

 il loro spessore « (wie dick man die Wand auch macheu mòge). » {Der constructeur ofvon F. Reu- 

 leaux, pag. 564. Braunschweig, i869). 



