24 CENNI CRITICI SEI SISTEMI 



zione delle condotte ma non sono i più gravi. Altri liavvene fatali i quali impou- 

 gono l'iuvotcrato sistema di distribuzione ad irraggiamento si avverso all'economia 

 che alla comodità. Avvegnaché a mio avviso due sono le ragioni che intimano di pro- 

 scrivere nelle condotte in creta le diramazioni private sul percorso, l" L'indeboli- 

 mento che subirebbero le tubulature per gì' innumeri innesti sul percorso (*). 2» I 

 colpi d'ariete cui le tubulature pubbliche comunicando colle private verrebbero facil- 

 mente sottomesse. 



Per tali motivi io opino che sia uua dura necessità inseparabile dalle condotte in 

 laterizii , il sistema di distribuzione ad irradiamento che dissi già usato appo gli 

 antichi, E però le ramificazioni private di ciascun gruppo di case debbono convergere 

 verso un punto possibilmente centrale ove pur si tragga la condotta pubblica. E questa 

 addurrà l'acqua al castello che ivi alto si erge fino al livello piezometrico , onde 

 poscia servire d'acqua ad un certo carico le diramazioni private. 



A questo punto appare conveniente in Palermo la prelazione dei castelli d'acqua a 

 superficie libera sulle casse a pressione. Questi infatti non rappresentano che con- 

 centramenti delle diramazioni private in pochi luoghi della condotta pubblica e divi- 

 dono nelle tubolature fragili gli inconvenienti del servizio uniforme sul percorso. Quelli 

 vigilati dai fontanieri esperti e sottratti alle mani incaute dei privati si prestano 

 a distornare i colpi d'ariete ed a compiere le dispense con misura sufficientemente 

 approssimata. 



Però i castelli hanno comuni colle casse a pressione alcuni vizii radicali inerenti 

 al sistema di concentrare in punti qua e là sparsi le diverse erogazioni, che dovreb- 

 bero essere fatte lunghesso il percorso della condotta. Uno di questi è la soverchia 

 lunghezza delle tubulature, che tanto detrae all'economia dell'impianto ed alla sem- 

 plicità del servizio e della manutenzione. Comechè alla forma della pianta d'una 

 città sia sottordinato il tracciamento generale delle condotte pubbliche, nullameno 

 riguardando ai particolari, riscontrasi che ciascuna zona di case flancheggianti i vicoli 

 e le strade viene alimentata da una tubulatura maestra tramezzante fra le abitazioni. 

 Di che potremo considerare l'alimentazione idraulica d'un certo numero di case di- 

 sposte lungo una linea, e la disamina della quistione diventa di tal maniera suscet- 

 tiva della massima restrizione. 



(*) Il che sarebbe maggiormente pericoloso al principio che al termine della condotta; essendo- 

 ché in un tubo a servizio continuo ed uniforme sul percorso le perdite di carico sono in grande 

 parte consumate nel suo tratto iniziale, poiché l'equazione della linea di carico è 



ove ?/ è la perdita di carico; 



d il diametro del tubo ed / la sua lunghezza; 



g la dispensa per metro corrente; 



X la distanza d'un punto qualunque della condotta contata dal suo fondo. 



