28 CENNI CRITICI SOI SISTMI 



Ben rade volte però si avvera in Palermo questa distribuzione a saliscendi, tutto- 

 ché essa tanto sia meno sconveniente di quella radiale indiretta, allora che più di- 

 stanti dalle case si trovino i castelli maggiori da cui l'acqua prende corso; imperoc- 

 ché le lunghe tubulature fra il castello primario e le torrette minori sono sostituite 

 da brevi tronchi interposti alle case contigue. 



A tal punto io estimo che fermarmi davvantaggio su tal snbbietto sia ormai opera 

 soverchia, che dinanzi agli argomenti addotti non é agevole che resistine le opposte 

 concezioni. Benché altri inconvenienti invero sarebbero da aggiungersi ai precedenti 

 quali sarebbero l'assenza delle valvole a galleggiante la quale fa si che l'acqua se 

 ne vada alla china dispersa senza recare alcun benefizio , la spesa di costruzione 

 dei castelli, la dilBcoltà di mantenerli impermeabili, e la necessità di doverli quasi 

 demolire per lutarne le interne fenditure, e l'impossibilità infine di apportare l'acqua 

 a molte case per deficienza di carico cagionata dalle perdite volontariamente fatte 

 onde scemare la pressione nelle condotte. 



Cosi non mi prende dubbiezza che tutti questi argomenti mettano fuori di conte- 

 stazione la preferenza da darsi ai tubi di ghisa sui laterizii. 



Sicché nessuno non possa metterla in non cale che si studii di argomentare da un 

 esame profondo su tutti gli effetti messi a confronto , e non da una leggiera com- 

 parazione di sposa di costruzione per tratti uguali di due condotte di ghisa l'una 

 l'altra d'argilla. Poiché futile argomentare sarebbe questo ed un esaminare alla cieca 

 Che monta paragonare la spesa lineare di due condotte di ghisa e di terra cotta 

 quando, indipendentemente da tal riscontro, l'una vada adorna di pregi negletti, e 

 sia l'altra origine di tanti guai inconosciuti. Avvegnaché la prima sia solidissima e 

 però acconcia non pure alle diramazioni dirette ed a contenere l'acqua ad altissima 

 pressione ed a lanciare getti superbi, ma ancora atta a star salda e tetragona con- 

 tro gli eventuali colpi d'ariete. Il perchè una tal condotta favoreggia l'intromissione 

 dei robinetti, compresi quelli a vite, e delle valvole, non escluse le galleggianti, e 

 mentre permette l'applicazione dei precetti della scienza sovviene all'economia dello 

 impianto, alla semplicità e perfezione di suo mantenimento, alla comodezza infine ed 

 alla iuappuntabilità del servizio. Per converso la condotta in creta riesca inetta a 

 sostenere si i colpi d'ariete men forti che le più deboli pressioni statiche. E quinci 

 obblighi ad aumentare il numero delle tubulature per scemare la velocità dell'acqua, 

 e quindi induca a far gettito di carico per l'impotenza di sopportarlo, e tolga dal- 

 l'uso i robinetti e le valvole che con tanto frutto soccorrono alla comodità dell'alimen- 

 tazione ed al risparmio d' acqua e di tubi ; e dopo avere provocato considerevoli 

 danni ed attraversato l'applicazione delle dottrine scientifiche, ingiunga di vantag- 

 gio un sistema di distribuzione indiretta che, come vedemmo, moltiplica la lunghezza 

 delle diramazioni, fa sorgere nuovi edifizii sorgenti di umidità e d'altri mali, impor- 

 tando non solo novelle perdite di carico e di dispendi di costruzione di tanti doppii 

 accresciuti , ma ancora grandi spese di manutenzione e disagi e litigi a coloro che 

 hanno il condominio d'un castello, ed enormi disperdimenti ancora che a corso con- 



