30 CENNI CRITICI SOI SISTEMI 



da luiraerosi proprietarii, e ancor più frastagliata ed anomala e non coordinata ne se- 

 guisse la pubblica distribuzione. Di forma die a tutti gli inconvenienti della condotta 

 per tubi d'argilla, altri se ne aggiunsero speciali non meno gravi e funesti. Il nu- 

 mero dei doccioni, già grande per rafforzare la debita resistenza di ciascuno di essi, 

 accrebbe per la ragione stessa dello sminuzzamento della proprietà delle acque. Tal- 

 ché laddove un semplice doccione avrebbe bastato alla condotta, spesso incontra di 

 vederne in esercizio una decina. Né sol si manifesta esuberanza di numero, ma ezian- 

 dio di lunghezza un' enorme eccedenza. Avvegnaché una casa può ben essere cir- 

 condata da doccioni e castelli, e nullameno trovarsi priva d' un centellino d' acqua 

 per cagione di livello o di penuria d'acqua nei doccioni propinqui; i quali vennero 

 deposti solo per servire altre abitazioni lontane, senza alcun riguardo alle case in- 

 nanzi alle quali sono costretti a passare. Effetto questo naturalissimo dell'empirismo 

 che involge la condotta. Ondechè per compiere l'alimentazione delle case mancanti 

 d'acqua fa mestieri staccare altre diramazioni da lontani castelli, senza potere ap- 

 profittare dei condotti vicini. 



Laonde dove un tubo maestro di ghisa con brevi rami laterali basterebbe all'in- 

 tento, sono bene spesso insufficienti innumeri doccioni laterizi!, intrecciati, confusi, im- 

 barazzevoli e grondanti. 



La proprietà delle acque essendo suddivisa, attende alla condottazione delle acque 

 un numero considerevole di pratici, di cui la buona volontà non può bene spesso sop- 

 perire al difetto di scienza sicura. Di che ne seguono svariati inconvenienti, dei quali 

 non posso tenere lungo discorso. Gli stessi fontanieri per grazia d'esempio lamentano 

 alcuni danni prodotti, come essi giustamente avvisano, dall'aria accumulata nell' in- 

 terno delle condotte. Questa, restringendo la luce di passaggio o riempiendola com- 

 pletamente in certe speciali condizioni, provoca gravi perdite di carico che rendono 

 i doccionati insufficienti alla condottazione, favorisce le interne fluttuazioni con pe- 

 ricolo della tubulatura, e può generare persino l'arresto del corso dell'acqua e river- 

 samenti a monte. 



A tal cumulo d'aria in altre città si appone in pratica rimedio coi robinetti ad 

 aria o cogli sfiatatoi detti dai Romani aestuarii (Lnftrohr) o tubi esalatori, o colle 

 valvole ad aria (ventouse, Kegelventil, Selfacting air valve) applicabili alle condotte 

 metalliche. Ora i fontanieri non ristanno dall'osservare che una delle proprietà fon- 

 damentali su cui riposa l'erezione dei castelli é appunto quella di sprigionare l'aria 

 che altrimenti resterebbe racchiusa nei condotti. Ma l'aria si accumula nei gomiti 

 verticali delle tubulature, ed i castelli giovano solo quando sieno collocati in tali in- 

 flessioni; d'altro lato per evitare i gomiti, quando sia possibile, o per scoprire ove 

 essi sieno, fa mestieri valersi del livello che i fontanieri non sanno maneggiare. Il 

 che arguisce che non pure si utilizzano né si sanno utilizzare i castelli allo smal- 

 timento dell'aria, ma eziandio non si dà opera alcuna a togliere le cause, cui é da 

 ascriversi l'accumulamento dell' aria e le sue esiziali conseguenze. Avviene inoltre 

 che una condotta si faccia smisuratamente ampia con danno della sua solidità e mag- 



