248 



ben mit Klebwachs luftdicht über die fllündimgen in der Kammer kittet;, 

 lind leitet längere Zeit Leuchtgas in das Untersuchungsrohr M durch 

 einen seiner Ansätze ein. Das Leuchtgas geht durch die Gasuhr H, so- 

 bald man es durch den Hahn an der Röhre D auf Tafel I entweichen 

 lässt. Nachdem man sich überzeugt hat, dass alle Luft so weit aus- 

 getrieben ist, dass keine Explosion mehr zu befürchten ist^ sucht man 

 mit einem Lichte alle undichten Stellen auf. Wo eine solche ist, wird 

 Gas austreten, das sich entzünden lässt. Auf diese Art gelingt es leicht, 

 jede Undichtigkeit zu beseitigen. 



Das auf der Untersuchungsröhre M befestigte Manometer g zeigt 

 selbst bei einem Luftwechsel von 60 Kubikmetern in der Stunde noch 

 keine merkliche Differenz im Stande des Wassers in beiden Schenkeln, 

 •sondern es ist nur ein beständiges Zittern der Wassersäule bemerklich, 

 ein augenscheinlicher Beweis, dass sich die durch den Saugapparat 

 aus der Kammer gezogene Luft durch die vorhandenen Oe/Tnungen sofort 

 in jedem Augenblicke wieder ersetzt. Man kann desshalb mit Sicher- 

 heit annehmen, dass die Luft im Apparate den gleichen Barometerstand 

 mit der umgebenden freien Atmosphäre hat. 



Dass von in der Kammer entwickelten Dämpfen trotzdem keine Spur 

 durch Diffusion nach aussen in den Luftraum, in welchem K steht, ent- 

 weichen kann, lässt sich sehr einfach dadurch beweisen, dass man, so 

 lange die Saugcylinder im Gange sind, im Innern der Kammer K pene- 

 trant riechende Dämpfe entwickelt, und an den Spalten und Oeffnungen 

 der Thüre beobachtet, ob von dem Gerüche etwas wahrzunehmen ist. 

 Der Erfolg zeigt, dass die Geschwindigkeit der an sämmtlichen Oeff- 

 nungen einströmenden Luft unter allen Umständen grösser ist, als die 

 Geschwindigkeit der Diffusion. 



'ö' 



Um die Ventilation im Apparate zu vermehren oder zu vermindern, 



