( 455 ) 
La foudre a brisé deux tuiles de la toiture et est allée se 
perdre dans un jardin du voisinage. 
Quelques heures plus tard on est venu m’informer que 
le fluide électrique avait pénétré dans le bureau de 
M. Lambert Rothschild, coin de la rue d’Egmont, malgré la 
présence d’un paratonnerre, système Gay-Lussac, que j'ai 
placé sur l’hôtel. 
Information prise, M. Lambert avait va des étincelles 
sortir de l’appareil téléphonique qui se trouve dans son 
bureau. 
Jai vérifié le paratonnerre, rien n’y manque, la commu- 
nication avec le sol est aussi parfaite qu’on peut la désirer, 
aucune résistance ne se manifeste au passage d’un courant 
Voici comment je crois pouvoir expliquer le fait qui s’est 
passé : 
Le paratonnerre, bien que se terminant au fond d’un 
puits, est également relié à la conduite des eaux de la 
ville, qui a des ramifications dans tout l'hôtel. 
Il en résulte que le paratonnerre, les tuyaux des eaux 
et par conséquent l'atmosphère de l’hôtel devaient être 
électrisés de non contraire au coup de foudre qui a frappé 
le fil téléphoniqu. 
Il est évident que le fluide électrique a rencontré une 
résistance à son passage par la bobine du téléphone, une 
tension s’est établie entre l'appareil et lair ambiant du 
bureau, une recombinaison s’est produite et se sera mani- 
festée par une gerbe lumineuse qui sera sortie de la plaque 
du téléphone. 
Ce phénomène m'a suggeré l’idée que ce serait un Cas 
très avantageux d'appliquer le système de paratonnerre à 
aigrette de feu Melsens. 
