M1J Ueber die Wasserversorgung der Stadt Retz. 471 



kristalliner Schiefergebiete. Bekanntlich ist auch das Wasser der 

 derzeitigen Wasserleitung mäßig hart und von vorzüglicher Qualität. 

 Das wird für alle Quellen des Gebietes gelten, sofern keine Ver- 

 unreinigung von oben oder der Seite her stattfindet, wie z. B. derzeit 

 im Brunnen des Forsthauses gegenüber der Hölzelmühle. Ebenso 

 pflegen Grundwässer in reinen Quarzsanden ziemlich arm an 

 mineralischen Beimengungen zu sein. Die tertiären Sande unseres Ge- 

 bietes bestehen fast nur aus Quarzkörnern mit wenig kaolinisierten Feld- 

 spatkörnchen, daher ist auch in ihnen ein solches Wasser zu erwarten. 



Wegen der Durchlässigkeit der Sande ist aber bei Brunnen, 

 die innerhalb des dichtbewohnten Gebietes (oft unmittelbar neben 

 Senkgruben !) oder auch zwischen den oft gedüngten Weingärten an- 

 gelegt sind, die Gefahr einer Verunreinigung des Brunnenwassers 

 durch schädliche Stoffe nicht gering (z. B. der 8 m tiefe Brunnen 

 in der N.-Oe. Wein- und Obstbauschule, welcher reich an Chloriden 

 und Nitraten ist 1 ). Unweit davon ist neben der Bahn eine Sandgrube, 

 die als Schuttabladeplatz dient. Dagegen ist in Brunnen, welche 

 mehrere hundert Meter von der möglichen Verunreinigungsstelle 

 entfernt angelegt sind, nach dem S. 469 Gesagten ein vollständig rein 

 filtriertes Wasser zu erwarten. 



Groß ist die Gefahr einer Verunreinigung des Grundwassers in 

 den mit groben Sanden (Verwitterungsgrus) erfüllten Mulden 

 des kristallinen Gebirges. Diese Partien sind fast durchwegs mit 

 Weingärten bepflanzt und die filtrierende Eigenschaft der groben 

 Sande ist wegen der rascheren Zirkulation des Wassers viel geringer. 

 Weder die Mächtigkeit, noch die Ausdehnung der Sandlagen dürfte 

 in den meisten Fällen zur Filtrierung des Wassers ausreichend groß 

 sein. (So soll z. B. der Brunnen der Villa Richter bei der Hölzel- 

 mühle kein Wasser von trinkbarer Qualität liefern.) 



Von schlechter Qualität ist meist das Brunnenwasser, welches 

 aus den tertiären Tegeln stammt (z. B. in Mitter- und Unterretz- 

 bach). Dazu mag besonders der Reichtum des Tegels an Gips, Kalk 

 u. a. Mineralien beitragen. Die Wässer sind nach der Angabe der 

 Ortsbewohner vielfach „saliterig". 



Dort, wo die Tegel in größerer Mächtigkeit die wasserführenden 

 Sande bedecken, verhindern sie aber wegen ihrer Undurchlässigkeit 

 eine Verunreinigung von oben her des in den Sanden enthaltenen 

 Wassers. 



3. Möglichkeiten der Wasserversorgung der Stadt Retz. 



Wasserbedarf. 



Die Stadt Retz selbst hat ungefähr 1300 Einwohner, die Ge- 

 meinde Altstadt ca. 2000 Einwohner. Soll gleichzeitig ein späteres 

 Anwachsen der Einwohnerzahl berücksichtigt werden, so muß mit 



*) Nach der Analyse der allgemeinen Untersuchungsanstalt für Lebensmittel 

 in Wien. Chlor 337 und 46 , 2, Salpetersäure 47'9 und 51 mg im Liter bei einer 

 Gesamtbärte von 20 8 deutschen Graden. 



62* 



