rif)l Ue])er none Massnahnion /um Schutze der Karls!»ader Thermen. {\^;} 



c) Bei einer zu Anfang November 18Ü3 am Schlossbrunnen 

 vorgenommenen Messung schwankten die für eine Minute erhaltenen 

 jVJengen zwischen 9*4 und 0-() /, d i. um eine n m i 1 1 1 e r e n F e h 1 e r 

 V on circa 2 Pi'ocent. 



2. bezüglich der Metliode. 



a) Bei den S p r u d e 1 q u e 1 1 e n. 



Die Messung derselben erfolgt durch die in der Regel eine 

 Minute währende Einleitung der Quellen in geaifhte eiserne Reservoire 

 von O'b und 1 m^ Fassungsraum. 



Dieser Vorgang bedingt eine doppelte Art von Fehlerquellen. 

 Zunächst geschieht die Ablesung der Wassermenge an Messingmaass- 

 stäben, weiche, in die Mitte des gefüllten Reservoirs bis zum Boden 

 gesenkt, die Wasserhöhe und damit zugleich das Volumen angeben. 

 Die Theilung gestattet die directe Ablesung von 2, beziehungsweise 

 f) /. wodurch bei mittleren T^üllungshöhen der Reservoire und einer in 

 Folge des häufig bewegten Wasserspiegels anzunehmenden Unsicher- 

 heit in der Ablesung im Maximum von zwei Theilstrichen ein Beob- 

 achtungsfehler in] ungünstigen Falle von 2 Procent möglich erscheint. 



Zu diesem Ablesefehler gesellt sich als zweiter, davon unab- 

 hängiger Factor der Fehler in der Zeitbestimmung der Dauer des 

 Einlaufes der gemessenen Quelle in das Messgefäss. Das p]in- und 

 Ausrücken des in grösseren Röhren oder Einnen erfolgenden Zulaufes 

 geschieht aus freier Hand durch einen oder zwei Arbeiter. Nimmt 

 man dabei als mögliche Verzögerung oder Beschleunigung gegenüber 

 dem gegebenen Commando ein bis zwei Zeitsecunden an, so würde 

 dies bei einem eine Minute währenden Zulaufe abermals eine Un- 



1 bis 2 

 Sicherheit von — wk — des Ganzen, also 1*7 Pi'ocent bis 3*3 Proceiit 



bO 



ergeben. 



E s k a n n also i in ungünstigsten Falle bei einmaliger 

 nicht wiederholter Messung der B e o b a c h t u n g s f e h 1 e r 

 bis cir c a f) Pro Cent steigen; er wird aber im Durchschnitte 

 durch theilweise Compensation der beiden Factoren ein weitaus ge- 

 ringeres Maass — im Mittel nur 2—2^2 Procent — erreichen und 

 wird, wie die oben gemachte, sorgfältig durchgeführte Versuchsreihe 

 gezeigt hat, selten über 3 Proceiit hi n aus reichen. 



//) Bei den übrigen (kleineren) Quellen. 



Das Einrücken des Sammelreservoirs (ein kubisches Zinkgefäss 

 von etwa 12—15/ Inhalt) geschieht nach dem Secundencommando 

 durch eine oder mehrere Minuten. Als Messgefässe werden die ge- 

 wöhnlichen geaichten Zinn-Hohlmaasse für Flüssigkeiten in Anwendung 

 gebracht in Orössenstufen von 1 / bis '/« '• 



Für ein nahezu volles Reservoir (ca. 10/) und auf etwaV'f^/ 

 genaue Messung würde etwa l — lVü Procent Fehler eintreten. 



Eine Versuchsreihe, die ich gelegentlich mit Hilfe solcher Hohl- 

 maasse unter beabsichtigter Nachahmung der usuellen, sehr beiläufigen 



