[151 üeber neue Massnahmen zum Schutze der Karlsbader Thermen. 685 



eines geologischen Sachverständigen liegt, so wollte ich in Rücksicht 

 auf die von mir später formulirten Forderungen doch den Weg an- 

 deuten, auf welcliem ich mir die Erfüllung derselben ermöglicht denke. 

 Von diesem Gesichtspunkte aus seien zunächst die Sprudelquellen 

 in's Auge gefasst. 



a) Am Sprudel. 



Unter Zugrundelegung der gegenwärtigen Messungsmethode des 

 Einleitens der Quellen in geaichte Messgefässe, welche 

 als die relativ genaueste jeder Art von Wassermessung bezeichnet 

 werden muss, bieten sich drei Möglichkeiten, um schärfere Messungs- 

 resultate zu erzielen : 



1. Die Verminderung des Ablesefehlers an der (mobilen) Aichungs- 

 skala durch zweckentsprechende Construction derselben ; 



2. Die Verminderung des Einflusses des Fehlers in der Zeitbe- 

 stimmung, durch Messung der Wassermenge eines grösseren Zeitab- 

 schnittes ; 



3. Die wiederholte Beobachtung der Menge jedes einzelnen 

 Auslaufes. 



Hiezu wäre zu bemerken : 



Ad 1. Die gegenwärtig im Gebrauche stehende Aichungsskala 

 ist ein Messingstab, auf welchem die Theilung direct aufgetragen 

 ist. Dadurch ist es unmöglich, den Stand des zumeist bewegten 

 Wasserspiegels im Sammelreservoir (Messgefäss) mit grosser Schärfe 

 abzulesen. Um nach dieser Richtung nicht nur eine grössere Ge- 

 nauigkeit, d. h. die Angabe kleinerer Wassermengen an der Theilung, 

 sondern auch grössere Sicherheit in der Fixirung der Höhe des 

 Wasserspiegels auf der Theilung zu erlangen, nahm ich Gelegenheit, 

 in meinem Originalberichte die detaillirte Construction eines Mengen- 

 indicators vorzuschlagen, dessen verbessernde Wirkung: 



a) auf der capillaren Oeffnung einer die Theilung tragenden 

 communicirenden Glasröhre, wodurch der Einfluss der Spiegelschwan- 

 kungen eliminirt wird, 



h) auf der ausserhalb des Messgefässes in bequemer Weise 

 vorzunehmenden, daher genaueren Ablesung beruhen würde. 



Zur Controle der erhaltenen Resultate und namhaften Erhöhung 

 des Genauigkeitsgrades ist stets das Mittel m e h r e r e r A b 1 e s u n g e n 

 zu nehmen. 



Ad 2. Wie oben gezeigt wurde, beträgt der Zeitbeobachtungs- 

 fehler, falls die Menge nur einer Minute als zu messende Grösse 

 gewählt wird, 1-6G — 3-33 Procent derselben. Nach der Regel, dass 

 bei verschiedenen von einander unabhängigen Fehlerquellen die 

 Messungen so zu gestalten sind, dass kein Fehler der einen Art 

 jenen der anderen Art wesentlich übersteigt, wäre bei einer Herab- 

 drückung des Ablesefehlers unter 1 Procent (Punkt 1) auch die- 

 selbe percentuelle Fehlergrenze für die Zeitbestimmung anzustreben. 

 Dies würde nur erreicht — da ja die absolute Grösse von 1 Secunde 

 kaum unterschritten werden kann — durch die Messung der Menge 

 von mindestens 2 — 3 Minuten, also die dadurch erforderliche Her- 



Jahrbuch d. k. k. geol. Keicbsaustalt, 1894, 44 Band, 4. Holt. (A. Roshval.) 89 



