[55] Die AVasserversorgun» von Pola. |37 



lJni>'iinstic; kann niöfilicluM- Weise auf die Qualität des Wassers 

 der Brunnen im untersten Mündunjisabsclniitt und seihst des städtisehen 

 Fieberquellhassins das Sickerwasser des oberhalb desselben gelegenen 

 Friedhoff^rundes wirken. Bei der östlichen Neigung der unter demselben 

 dureligehenden Schiehtenzonen und der starken Durchkliiftung der Tlatten- 

 Ualkschiehten ist die Gefahr nicht ausgeschlossen , dass ein grösserer 

 Theil dieser sanitätswidrigen Sickerwässer m die Region der oberen 

 Grundwasserzone in und unterhalb der Einmündung des zwischen Monte 

 Ghiro und Fort S. Giorgio herabziehenden Seitengrabens eindringt. Eine 

 diesbezügliche genauere Untersuchung mit Rücksicht auf Anlage einer 

 besonderen Abzngseinrichtung für das Niederschlags- und Sickerwasser 

 des Friedhofrayons wäre daher dringlichst anzurathen. 



Dagegen besitzt dieses Gebiet an der Bergkuppe (51 Meter) mit 

 dem Fort S. Giorgio und den oberhalb und östlich von dem Friedhof 

 und dem Grabenriss gelegenen Berggehängen einen Fläcbenraum, welcher 

 sich ausserordentlich gut zur Anlage von betonisirten Fangflächen für die 

 directen Niederschläge und eines grösseren, hinreichend hochgelegenen 

 Sammelreservoirs für dieselben eignen würde. P"'ür ein mehrtheiliges 

 Sammelrcservoir, welches zugleich als Druckreservoir zu fungiren hätte, 

 würden hier bei der Wahl einer Höhenlage von 34 Meter für den Reservoir- 

 boden 150.0UO bis IGO.OOO Quadratmeter Fangfläche zur Verfügung stehen. 

 Bei Annahme eines Verlustes von 25 Procent der mittleren Niederschlagshöhe 

 des Jahres von 094 Meter würden jährlich rund 105.000 Cubikraeter 

 Wasser aufgefangen werden können. Man könnte davon 12.000 Cubik- 

 meter für ausserge wohnliche Trockenperioden des Sommers in den Haupt- 

 reservoirs festhalten, den übrigen Theil theils den Cisternen, theils durch 

 schliessbare Auslaufbrunnen der zeitAveisen Benützung als besseres Trink- 

 wasser zuführen. Es würden 12.000 Cubikmeter reines Trinkwasser 

 während einer extremen Trockenperiode von 60 Tagen pro Tag 200.000 

 Liter und bei einer Consumentenzahl von 40,000 — 5 Liter pro Kopf 

 liefern. Das durch Auslaufbrunnen und Füllung von Cisternen zu ver- 

 werthende , jährlich durch das Druckreservoir als Ueberfallwasser des 

 Nothreservoirs abfliessende Hauptquantum von 93.000 Cubikmeter oder 

 (nach Verlustannahme von noch 3000 Cubikmeter) von 90.000 Cubik- 

 meter, würde täglich 243 Cubikmeter oder 6 Liter pro Kopf ergeben. 



Bei der Kostspieligkeit einer solchen grossen und gesonderten An- 

 lage für den Bezug eines jedenfalls besseren Trinkwassers, als es das 

 Grund- und Quellwasser des Kalkstein- und Dolomitbodens der Um- 

 gebung von Pola überhaupt zu liefern vermag, kann dieselbe natürlich 

 erst dann in ernstere Erwägung gezogen werden, w'enn es sich zeigt, dass 

 die zur besseren Ausnützung und Verbesserung der Qualität der Karolinen- 

 (juelle in Vorschlag gebrachten Einrichtungen nicht den entsprechenden 

 Erfolg haben und eine Ergänzung der Gesammtanlagen durch eine der- 

 artige gesonderte Trinkwasserleitung dringlich erscheint oder wenn die 

 Kostenbedeckung für ein möglichst vollständiges Wasserversorgungs- 

 system für Pola durch die Fürsorge der hohen Delegationen erreichbar ist. 



Es würde aber von höchstem Nutzen nicht nur für die sichere 

 Beurtheilung dieses Eventualvorschlages, sondern auch für die Einrichtung 

 von Cisternen und Wasserreservoirs in den quellenlosen, ungünstiger als 

 Pola gelegenen Niederschlagsgebieten der Küstenländer überhaupt sein, 



Jahrbuch der k. k. geol. Eeichsanstalt. 1889. 39. Baud. l. Heft. (Guido Stäche.) 18 



