[57] ^^^ Wasserversorgung von Tola. [39 



15 Centimcter mit Kleinscliottcr und 10 C'entiineter mit f^robem Granit- 

 grus odcr^and j^efüUt. Die das kleine, etwa 4 bis 5 Meter tiefe Reservoir 

 rückwärts uinf;ebende FilterbüUe hat an der Basis ^robe (Jranitltlöeke, 

 darüber Kleinschotter und Grus und endlich eventuell noch 15—20 Centi- 

 meter Filtersand ; der Boden des etwa mit 9 Quadratmeter Grund- 

 fläche, also auf 40 — 45 Cubikmeter Inhalt angenommenen Reservoirs 

 wäre gleichfalls bis auf etwa 30 Centimeter Höhe mit Grobschotter von 

 Granit zu bedecken. Das Wasser des Reservoirs hätte eine Cisterne 

 innerhalb des Artillerie-Depot-Rayons (Valle galante) mit dem Ueber- 

 fallswasser, sowie einen schliessbaren Laufl)runnen nächst der Cisterne, 

 einen Lauf brunnen mit Fangtrog an der Strasse zur allgemeinen Be- 

 nützung und einen schliessbaren Laufbrunnen im Bahnhotsraj^on zur 

 Benützung für das Bahnpersonal und Vassauiere zu versorgen. Vielleicht 

 würde die Bahnverwaltung, im Falle die Probe ein günstiges Resultat 

 ergäbe, für die Vergrösserung dieser Anlage gewonnen werden. Bei 

 Betonbekleidung von nur 300 Quadratmeter Gehängtläche würden im 

 Jahre etwa 195 Cubikmeter zur Verfügung stehen. Zieht man eine 

 im Reservoir und in Cisternen für 45 Tage Trockenperiode zurück- 

 haltbare Menge von 45 Cubikmeter oder 45.000 Liter ab, so kämen für 

 die übrigen 300 Tage des Jahres 150.000 Liter oder täglich 500 Liter 

 in Rechnung, wenn der Regenzufluss alle Tage gleich und der 

 Ueberfallsabfiuss demgemäss regulirbar wäre. Da ersteres nie der Fall 

 sein kann . so m äre eine vollständige Verwendung und Regulirung des 

 Ueberfalles selbst bei Vermehrung und Vergrösserung der Sammelreservoirs 

 nur dann erreichbar, wenn damit zugleich die Versorgung nothleidender 

 oder von bedenklichen Fangtlächen abhängiger Cisternen geleistet werden 

 könnte. Es würde sich jedoch vorläutig hier bei dieser Probe nur darum 

 handeln, die Güte des auf diese Weise gewonnenen Wassers prüfen und 

 die ref;uläre Leistung während der Zeit, für welche die Anlage ihrer 

 Grösse nach speciell berechnet ist, genau beobachten zu können. 



Die Betrachtungen, welche sich in Bezug auf die mittlere Thal- 

 weitung des Sianagebietes in seiner Bedeutung für den Wasser- 

 bezug von Pola ergeben , sind sehr geringfügig. Der Thalboden von 

 etwa 12 Meter Seehöhe dehnt sich schwach ansteigend gegen Süd aus. 

 Das breite flache Gehänge dieser Seite bildet mit dem nördlichen, in 

 das mittlere Valle lunga-Gebiet übergehenden, tieferliegenden Depressions- 

 rayon ein weites, zum Theil sehr tiefgründiges Ackerland mit seichten 

 Mulden und flachen Bodenerhöhungen. An keiner Stelle tritt die Kalk- 

 steinunterlage zu Tage. Erst südwärts im Wegeinschnitt bei Stanza 

 Marinoui und ostwärts an der Strassengabelung am Fuss des Siana- 

 forstes und K aiser ivaldrückens steht der Plattenkalkstein wieder hervor. 



In diesem ausgedehnten Terra rossa-Gebiet wird der grösste Theil 

 der Niederscldagsmenge durch Verdunstung wieder entführt. Nur an 

 den Grenzen der Kalksteingehänge in West und Ost geht ein grösserer 

 Theil dem oberen Grundwasserniveau der Mulde unterhalb der rothen 

 thonigen Grenzlage des Terra rossa-Bodens gegen den Felsboden zu. 

 Diese Lage wird bei hohem Grundwasserstand auch von unten her 

 durchfeuchtet und bei starkem andauernden Regen dringt auch von 

 oben das Sickerwasser durch dieselbe ein. Aus diesem Gebiet ist durch 

 Anlage tieferer Schachtbrunnen oder durch Bohrung aus verschieden 



18* 



