[87] t)ie Wasserversorgung von l'ola. 169 



Von der Gesannntsiiniino von OI.OOOH.. welclio auf Ncueinriclitiuvü-en 

 und auf S('liutzl)auten für beslclKMidc ()l)jc('tc im Siana-dehiet cntfailcn 

 würden, sind bis zu einem gewissen (!rade alle, insbesondere aber die 

 letzteren ganz direet im Interesse der Stadtgenicinde gelegen. Es würde 

 daher wohl ausser der Stadtvertretung auch das Land, die k. k. Statt- 

 halterei, sowie das k. k. Ministerium des Inneren dem hohen k. k. Keiehs- 

 kriegsministerium „Marine-Seetion' in Hezug aul' die Initiative, welehc 

 dasselbe zur Beseitigung aller empfindlichen Wasserversorgungsmängel 

 ja doch auch zum Wohle der Gesannntbevölkerung noch weiter zu ergreifen 

 gedenkt, entgegenkonnnen und einen Theil der aus der Vervollständigung 

 der Wasserbezugs-Einriehtungcn erwachsenden Lasten tragen helfen. 



Nächst den projectirten Neuanlagen zwischen Valle lunga und 

 Monte grande-Valmarin, hal)en in Bezug auf die Ausdehnung und Mannig- 

 faltigkeit der einzelnen Objectc und auf den hinsichtlich der Ausnützung 

 der vorhandenen Wassermenge und der Verbesserung der Qualität an- 

 gestrebten Hauptzweck die Vorschläge, welche sich an die bestehenden 

 Wasserlieferungseinrichtungen der K a r o 1 i n e n q u e 1 1 e und der von 

 derselben gespeisten Druck- und Hilfsreservoirs auf dem Castellberg- 

 und vor dem Marinespital in S. Polycarpo anschliesseu , die grösste 

 Wichtigkeit. 



In dem Gebiete von Val Siana sind, abgesehen von dem Even- 

 tual])roject eines hocligelegenen Sammelbassins für vollkommen gutes 

 Trinkwasser auf Monte S. Giorgio fast nur Schutzeinrichtungen gegen 

 Verschlechterung der Qualität des Fieberbrunnenwassers und der Seiten- 

 zuflüsse des Sammelgebietes der Karolinenquelle zu treffen. 



Im Gebiete der K a r o 1 i n e n q u e 1 1 e wären neben den gleichfalls 

 noth wendigen, derartigen Vorkehrungen, besonders solche Einrichtungen 

 zu befürworten, welche eine Verstärkung und constante Ausnützung der 

 vorhandenen Wassermenge und eine allgemeine Qualitätsverbesserung 

 herbeizuführen vermögen. 

 a) Vorkehrungen zum Schutz gegen Verunreinigung sind: 



1. Eine das Bassin der Karolinen(|uelle gegen das Zusitzen von 

 Sickerwässern aus der rückwärts liegenden Gehängschuttstufe ab- 

 schliessende, tiefer gehende Cementverkleidung. Da zugleich auch eine 

 Vergrüsserung des Bassins nach der Bergseite zu in Vorschlag gebracht 

 wird, so wäre jene erst in Verbindung- mit dieser Arbeit durchzuführen, 

 indem man unmittelbar hinter der Grundmauer der Rückwand des 

 Bassin- und Maschinenhauses eine tiefer in die feste Kalkfelsunterlage 

 hinabgehende Cementmauerumfassung anlegt. Dieselbe dürfte das Niveau 

 der Austrittsspalten nicht ganz erreichen, jedoch kann die wünschens- 

 werthe Tiefe erst festgestellt werden , wenn durch den Gesteinsaushub 

 in dem Umfassungsgraben , in welcher die Cenientmauer eventuell in 

 Verbindung mit einem kleinen äusseren Abflusscanal eingesenkt werden 

 soll, die Beschaffenheit des Gesteins sowie der Schichtung und Klüftung 

 näher geprüft werden kann. 



Der Kostenüberschlag wäre daher auch in Verbindung mit dem 

 Voranschlag für die ganze Bassin- und Gebäude-Erweiterung anzusetzen. 



2. Eine Beton ü her kl ei düng der das Maschinenhaus mit 

 dem Bassin zunächst umgebenden Schuttflachen wäre schon vor dieser 

 wahrscheinlich erst in einer späteren Banperiode zur Ausführung 



Jahrbuch der k. k. geol. ReiL'hsanstalt. 18S9. 39. Band. 1. Heft. (Guido Stäche.) 22 



