[89] I^iß Wasserversorgung von Pola. J7l 



geiuif!,eii. Eine Ausdelimnii;- in der l^reife iie.ücn den Kni;el- und 

 Geseliiitz-I)ei)ötli()f würde nur im Fall der Installirun^^ einer neuen 

 Keserveniaseliine nothwendii;' sein , wclehc vorliiuHi; nielit in IJctraclit 

 genommen zu werden braucht. Für die gesammten Erf::än/ungs- und 

 Schutzeinrichtungen für das Bassin (Vergrüsserung. Zwcithcihing, hin- 

 tere Schutzmauer und Betonbelegung der Umgebung) werden etwa 

 20.U00 fl. in Reell nung zu stellen sein. 



2. Die Aufsuchung, eventuelle Fassung und Zuleitung der aus einer 

 Sj)alte unter der Arena abtliessenden Seitenquelle, w^elche in der Nähe 

 des Abflussrohres für das Ueberfallwasser der Karolinen(|uelle durch den 

 Schutt und die (^uaimauer in den Hafen fliesst, würde wahrscheinlich 

 gelingen, wenn man längs dem liruchrand unterhalb der Arcna- 

 kalkstufe einen hinreichend tiefen Graben ziehen wollte, um eine Schutz- 

 mauer gegen das Eindringen des Seewassers durch unterhalb der Schntt- 

 decke in den Felsbodcn ziehende Querspalten einzubauen. Da jedoch 

 bezüglich der Fortsetzung dieser Terrainaushebung gegen die Karolinen- 

 quelle zwischen der Arena und dem zunächst der Bruchwand der Fels- 

 stufe stehenden Gebäude sich Schwierigkeiten ergeben könnten, so wäre 

 zunächst als Voruntersuchung an zwei Stellen dieser Strecke eine schacht- 

 artige Erd- und Gesteinsaushebung bis etwa 1 Meter unter das Niveau 

 des Ebbestandes vorzunehmen. Die eventuell auszuführende Abschliessungs- 

 w^and wäre entsprechend ihrer Länge von etwa 250 Meter nach dem 

 Kostenpreis der Sperrmauer an der Fieberbrücke zu berechnen, deren 

 Ergänzung sie bilden würde. Nach der anderen Seite von der directen 

 Umfassungsmauer des Karolinenquellbasins hätte dann die Sperrmauer 

 Ansehluss, w^elche den eventuellen ungünstigen Einfluss der Verbindungs- 

 spalte mit dem Sickerwasserabzug der Schuttzone ostwärts vom Castell- 

 berg und mit den Abflüssen höherer Wasserniveaustände des Prato 

 grande-Gebietes aufzuheben bestimmt ist. Diese beiden Strecken von 

 zusamnien beiläufig 400 Meter , müssten , im Fall ihre Nothwendigkeit 

 oder Erspriesslichkeit für den grösseren Schutz der Karolinenquelle 

 anerkannt würde , mindestens mit beiläufig 30.000 fl. in den Kosten- 

 voranschlag eingesetzt werden. 



Die angedeutete diesbezügliche Voruntersuchung Hesse sich wohl 

 mit 300 bis 400 fl. durchführen. 



3. In Bezug auf den Kostenpunkt bildet das Hauptobject, welches 

 zur vollständigeren und constanteren Ausnützung der Karolinenquelle 

 dienen soll, die Anlage von neuen Samraelreservoirs auf dem Castell- 

 berg. Da diese Anlage jedoch im engsten Zusammenhang steht mit 

 den Vorschlägen zu der Haupteinrichtung, welche der Qualitätsverbes- 

 serung dienen soll, so stellen w'ir sie unter einem zu diesem Posten 

 des Kostenvoranschlages. 



c) Umänderungen und Neuanlagen zum Behuf der Qualitäts- 

 verbesserung des Wassers der Karolinenquelle. 



Auch in dem Fall, dass das aus dem Valle lunga-Monte grande- 

 Gebiet gelieferte Wasser ein zulässiges Trinkwasser von niedrigerer 

 Temperatur liefern sollte, würde es doch die Benützung des Wassers 

 der Karolinenquelle als Nutz- und Trinkwasser nicht entbehrlich zu 

 machen vermögen. 



22* 



