172 ^^'- Guido Stäche. mQ] 



Es wird dciiigeniäss der jetzige Kescrvoirbestand auf dem Castell- 

 berg als durchaus unzulänglich auch für diesen Fall erscheinen. 



Das alte äussere Reservoir unter der Oastellhöhe mit einer IJodenhöhe 

 von 25*07 Meter (über dem Nullpunkt der Baudirectionen) und 411 Meter 

 Wasserstand fasst 1198 Cubikmeter. Das neuere Reservoir im Castellhof 

 mit 27"32 Meter Bodenhöhe und 5'68 Meter Höhe des Wasserspiegels 

 über dem Boden hat 1629 Cubikmeter Inhalt. Das kleine Hilfsreservoir 

 vor dem Spital in S. Polycarpo endlich hält bei einem Wasserstand von 

 2*40 Meter Höhe über dem Boden nur 870 Cubikmeter und liegt nur 

 21*10 Meter über jenem Nullpunkt (d. i. dem Mceress])iegel bei Ebbe). 

 Die Summe von 8192 Cubikmeter ist nur wenig höher, als die Karolincn- 

 quelle selbst in der ungünstigsten Zeit zu liefern vermochte. Das höhere 

 Reservoir dient als Druckreservoir für den normalen Tagesbedarf, reicht aber 

 während dieser Zeit bei stärkerer Inanspruchnahme durch den Arsenals- 

 verbrauch nicht für die gleichzeitige Speisung des Spitals-Reservoirs aus. 



Bei Eintritt starker Trübung wäre ein etwa in dem tiefer gelegenen 

 alten Reservoir bereit gehaltener Vorrath durchaus ungenügend, um auch 

 nur für kurze Zeit ^Ersatz zu leisten. Sowohl die geringere Druckhöhe als 

 der Fassungsraum würden nur eine der Zeit und wegen der Höhenlage 

 auch der Ausdehnung nach sehr beschränkte Aushilfe gestatten, selbst weim 

 dieses Reservoir zur Aufnahme und Aufbewahrung von geklärtem oder 

 tiltrirtem Wasser bereits eingerichtet wäre. Es besteht aber weder ein 

 Klärbassin noch auch eine Einschaltung von Filterkannnern. 



Da nun zwischen dem neuen höheren Reservoir und dem tiefer 

 gelegenen sowohl, als besonders auch in den beiden zur Seite gelegenen, 

 von den alten tiefen Festungsgräben umgebenen, vorspringenden Basteien 

 des Castellplanes ein genügend grosser, durchaus in keiner anderen 

 Weise besser ausnützbarer Raum zu Gebote steht, ladet derselbe direct 

 zu seiner Benützung für eine Vergrösserung und entsprechende Adap- 

 tirung von die Ausnützung der Karolinenquelle in vollkonmienster Weise 

 vermittelnden Reservoiranlagen ein. 



Ohne wesentlichen Abänderungen und voraussichtlichen Einwen- 

 dungen gegen manche Seite des Vorschlags von Seite der Herren Fach- 

 ingenieure der k. k. Marine irgendwie die vollkommenste Berechtigung 

 absprechen zu wollen, glaubt der Verfasser dieser Studie doch auch in 

 dieser ihm ferner liegenden Seite der ganzen Frage seine Ansicht andeuten 

 zu sollen. 



Diese besteht in Folgendem : 



1 . Als K 1 ä r b a s s i n liesse sich das obere, neue H a u p t d r u c k- 

 reservoir vielleicht so einrichten, dass es im Falle stärkeren Wasser- 

 verbrauches dauernd auch seiner Verwendung als Druckreservoir wieder 

 nachzukommen vermöchte. Um als Klärungs- oder Ablagerungsbassin zu 

 dienen, wäre wohl vorzugsweise nur die Bodenfläche wegen der leich- 

 teren Reinigung durch Abspülen schwach quergeneigt zu machen und 

 mit schliessbarem Abzugscanal zu versehen. Dasselbe könnte überdies 

 getheilt werden, damit aus dem ruhigeren Abfluss des einen Theiles das 

 Filter gespeist werden kann , während der andere Raum der 12 bis 

 36stündigen Klärzeit dient. 



Da ein(! Klärung des Wassers der Karolinenquelle nur zeitAveise 

 nothwendig wird und der Eintritt dieser Nothwendigkeit vielleicht durch 



