[19] Bericht über die Wasserverhältnisse der Umgebung der Stadt Teplitz u. s. w. 421 



d) das aus der Fassung bei Weisskirclditz auslliessende Wasser war kein 

 Ueberfallwasser, sondern fand seinen Durchgang in der Fassungsmauer, an einem 

 tieferen Punkt, als für den Ueberfall berechnet ist. 



Ob der Fall a oder d bestehe ist leicht und mit ganz unbedeutenden Kosten 

 zu eruiren: a Durch ein Nivellement längs der alten Trace; d durch Blosslegung 

 der Aussenwand der Fassungsmauer an der Seite des Austlusses. Ist hiebei das 

 Irrige der beiden Annahmen nachgewiesen, so ist zunächst zu berücksichtigen, 

 dass die unter h angeführte Annahme eines bedeutenden Wasserverlustes durch 

 ungenügende Röhrendichtung nicht stattfinden könne, ohne dass eine bedeuten- 

 dere Menge Wassers bei den directen OelTnungen in der Stadt ausfliesse. Da 

 nur durch einen rückstauenden Drucke oder bei sehr gepresstem Wasserstrahl an 

 diesen Oeffnungen Ausströmungen durch Sprünge und OelTnungen in den Seiten- 

 wänden erfolgen. Aber es ist bis jetzt nichts weniger als ein gepresster Strahl 

 an den offenen Röhrenmündungen in Teplitz zu bemerken. 



Es ist daher dieser unter b angeführte Fehler bei unverlegten Röhren für 

 die Wasserentziehung von keiner Bedeutung. 



Anders gestaltet sich aber das Verhältniss, wenn die unter c angeführte 

 Annahme stattfindet, dass das eingeleitete Wasser Kalk, Gyps oder Eisenoxyd in 

 den Röhren absetzt. Es bilden sich zuerst kleine griesartige Anhäufungen an 

 ruhigeren Stellen, wo ein geringeres Gelälle oder verzögerte Bewegung vorhan- 

 den ist, sie erzeugen da eine rauhe Innenfläche. Diese Anhäufungen mineralischen 

 Ansatzes vergrössern sich bald zu erbsengrosseu Klümpcben und unregelmässi- 

 gen nierenförmigen Protuberanzen, die an solchen Stellen mit verzögerter Bewe- 

 gung bald das Rohr so verengern, dass durch das zuströmende Wasser eine 

 ungleicbmässige Vertheilung des Seitendruckes und eine Rückstauung bewirkt 

 wird. Der Seitendruck kann hierdurch örtlich so gesteigert werden, dass wenn 

 die Cementdichtung (es wurde in Teplitz die allgemein übliche Dichtung mittelst 

 getheerten Seilen nicht angewendet) noch so gut ist, zuerst feine Risse, 

 endlich grössere Sprünge l)ekömmt, aus welchen eine nicht geringe Quantität mit 

 der dem Seitendruck entsprechenden Gewalt ausströmt. Es bilden sich somit im 

 Laufe der Zeit nach und nach im Innern der Röhre verschieden grosse Stauungs- 

 stellen , und es entsteht eine intermittirende Entleerung des Röhrenstranges 

 nach vorne gegen die Mündungen desselben, mit gleichzeitigem bedeutendem 

 Verlust durch Seitenausströmungen und verminderter Aufnahmsfähigkeit des 

 Rohres im Fassungsreservoir. 



Bei solcher Natur des Wassers ist eine periodenweise Auswechslung der 

 verengten Röhren unvermeidlich. 



Dass das eingeleitete Wasser des Flössbaches solche Verengerungen erzeu- 

 gen könne, zeigt ein dreizölliges Rohr von der fürstlich Clary'schen Leitung, 

 welche das Mühlwasser des Flössbaches an der Schlumpermühle abfängt. Dieses 

 Rohr ist durch Limonit bis auf 1 Zoll und weniger verengt. Alle Wahrnehmungen 

 deuten darauf hin, dass auch in der städtischen Wasserleitung solche Verenge- 

 rungen sich gebildet haben. 



Ausser dieser letzten Erklärung der Rückstauung des Wassers und Entleerung 

 desselben aus dem Fassungsraum, wäre dann nur noch denkbar, eine directe 

 Verstopfung an einem oder mehreren Punkten der Leitung durch zufällig in die 

 Röhren gelangte Körper. 



Soll die jetzige Röhrenleitung weiter benützt werden, so muss nun durch 

 Stichproben die Ueberzeugung gewonnen werden, ob solche eben geschilderte 

 Verengerungen bestehen oder nicht. Diese Proben sind zunächst dort auszuführen 

 wo verzögerte Bewegung im Zuflüsse eintritt. 



S4» 



