[127] r>ie nutzbaren Minerallagerstätten Westmiihrens. 479 



ganzer Länge 57 mtn Lichtweite und ist mit Korkschalen sehr gut 

 isolirt, demzufolge der Spannungsabfall, des nassen Schachtes und 

 der beträchtlichen Länge ungeachtet, nur 0-5 Atm. beträgt. DieSaug- 

 und Steigrohre haben 0-\öO m Durchmesser. Der Pulsometer hob 

 die Blindenschachtwässer auf die Querschlagsohle im IL Tiefbau, wo 

 dieselben in den Sumpfquerschlag abdiessen und alsdann von der ober- 

 irdischen Wasserhaltungsmaschine zur Stollensohle gehoben werden. 

 Der Wassereinbruch im Unterwerk vom Erzlagerstreichen her 

 erfolgte am 18. Mai 1897 bei \5 m Teufe des Blindschachtes, in Folge 

 dessen die Wasser bis zu dessen Hängebank aufgegangen 

 sind. Die Sümpfung erforderte einschliesslich der Betriebsstörungen 

 nur 36 Tage, worauf das Abteufen anstandslos fortgesetzt werden konnte, 

 was für die nach unten abnehmenden Grundwässer 

 spricht. Ein zweiter Wassereinbruch erfolgte am 4. September 1897, 

 dessen Sümpfung schon in 10 Tagen gelungen war. 



Der Pulsometer benöthigte selbst nach der kurzen Entwässe- 

 rungsperiode noch immer für sich allein 13-5 g und mit der 

 Rotations-Wasser haitun gsmasch ine am Tage zusammen 

 28-5 q Os trau er Förderkohle in 24 Stunden. Man entschloss 

 sich daher, sofort im Sinne des Projectes diesen Dampffresser durch eine 

 Compound-Worthing tonpumpe zu ersetzen, welche ihre Auf- 

 stellung hinter einem separaten Verschlage in dem Unterwerksfüllorte 

 erhielt ; dieselbe besitzt folgende Abmessungen : 



Bohrung der beiden Hochdruck- Dampfcylinder . 0*152 w 

 „ „ „ Niederdruck-Dampfcylinder . 0-229 „ 

 Diameter der beiden doppeltwirkenden Pumpen- 

 kolben 0-152 „ 



Gemeinschaftlicher Hub 0-254 „ 



und war den Wasserzuflüssen des Unterwerkes bei 50—52 Tonnen 

 per Minute derart gewachsen, dass sie mit der oberirdischen Wasser- 

 haltungsmaschine alternirend 3 — 4 Stunden im Betriebe gehalten werden 

 konnte. 



Als Lichtweiten würden genügt haben : Für die Saugleitung 0-127 m, 

 Druckleitung 0-102 ^h-, Dampfleitung 0-032 m, Auspuffleitung 0-0(33 ni, 

 jedoch wurden die oben angegebenen Pulsometerleitungen ohneweiters 

 auch für die Worthingtonpumpe benützt. Die Pumpmaschine ist mit einem 

 K örtin g'schen Unter wasser-Condensator Classe C versehen, 

 der seine Aufstellung in dem Sumpfquerschlag erhielt und wohin der Aus- 

 puft\lampf abgeleitet wird, was sich gut bewährt. Diese Pumpe bedarf 

 ausser beim Anlassen und Abstellen keine Wartung, arbeitet so günstig, 

 dass der oben für den Pulsometer angegebene Kohlenbedarf auf 4-2 q 

 und mit der Rotations- Wasserhebmaschine zusammen 

 auf lS-7 q per Tag = 24 Stunden zurückging und in dem 

 Masse, als sich der Beharrungszustand der Wasserzuflüsse im 

 Unterwerke einstellte, für die ganze Neumaschinenschächteranlage 

 auf 17-0 5 (Ostrauer Förderkohle) herabsank, auf welcher Höhe sich 

 derselbe seit Jahren erhalten hat. 



Die Dampfstation umfasst zwei gleiche Gegenstrom- 

 k essein aus Schweisseisenblech von 35-6 m^ Heizfläche für 5 Atm. maxi- 



