100 Dr - Emil Tietze. [8] 



ich nicht für wichtig genug halten, um die geplante Anlage deshalb 

 aufzugeben, ganz abgesehen davon, dass sich schwer ein Project 

 würde aufstellen lassen, welches im übrigen so viele 

 Vortheile böte, wie das gegenwärtig in Rede stehende. 

 Schliesslich ist auch eine Quellentemperatur von 9° C. noch immer 

 keine hohe, und insoferne die Rechnungen des Herrn Professor 

 v. Schoen erwarten lassen, dass das Wasser zum Genüsse in den 

 Stockwerken der Häuser Brunns mit keiner höheren Temperatur als 

 mit 12-6° C. anlangen wird 1 ), so wird das betreffende Wasser als 

 Trinkwasser noch immer eine vollauf genügende Frische besitzen. 

 Dabei ist in Anschlag zu bringen, dass bei der Rechnung Professor 

 S c h o e n's die Mitteltemperatur der Quellenhüttener Quelle mit S'l C. 

 zugrunde gelegt erscheint, während nach den betreffenden Unter- 

 suchungen der Bauleitung 2 ) gerade im Sommer die Quelleiltemperatur 

 sich sogar noch etwas niedriger stellt. Bei allen anderen Arten des 

 Gebrauches, wie bei der Verwendung des W T assers zum Kochen, 

 Waschen und Baden, ist der Temperaturgrad des in den Häusern 

 zum Auslauf kommenden Wassers ohnehin von geringem Belang. 



Die Wasserleitung von Quellhütten wird also allen berechtigten 

 Anforderungen genügen. 



In jedem Falle aber würde die Anlage bei der Wasserentnahme 

 derart herzustellen sein, dass eine Infiltration des Zwittaflusswassers 

 in den Bereich des Quellenaustrittes, bezüglich in den Bereich der 

 zur Entnahme des Wassers bestimmten Stellen thunlichst ausge- 

 schlossen wird, denn dieses Flusswasser gleicht oberhalb Musslau, 

 insbesondere bei Greifendorf und Vierzighuben, stellenweise einer 

 verpesteten Jauche, und überdies haben ja auch die hierauf bezüglichen 

 Untersuchungen die Sanitätswidrigkeit dieses Wassers direct erkennen 

 lassen. 



Ich stimme deshalb mit der Bauunternehmung des Herrn Baron 

 Schwarz nicht allein darin überein, dass für die Sammelanlage ein 

 Terrain zu wählen ist, welches vor Ueberfluthungen gesichert erscheint, 

 sondern vor Allem auch darin, dass die Entnahmspunkte möglichst ent- 

 fernt von den Stellen zu wählen sind, an welchen auch bei gewöhnlichen 

 Wasserständen des Flusses eine theilweise Mischung des Flusswassers, 

 bezüglich des vom Flusse abhängigen Seihwassers mit dem vom 

 Gebirge kommenden Grundwasser erfolgen kann. (Siehe den Bericht 

 der Bauleitung vom Februar 1900, Seite 26.) Es ist dies umso 

 wichtiger, als bei einer eventuellen stärkeren Inanspruchnahme des 

 Grundwassers der von diesem gegen das im Alluvium des Flusses 

 circulirende Seihwasser ausgeübte Druck vermindert werden muss. 

 Uebrigens wird sich selbst in den ungünstigsten Fällen der Einfluss 

 dieses Seihwassers nicht weit über den Thalrand hinaus erstrecken. 



1 ) Vergl. dessen Bericht an die Gemeinde Brunn vom 14. October 1898, 

 Seite 11. Es wird dort gesagt, dass die Temperatur von 12 - 6° C. für den ent- 

 fern t est en Rand von Brunn zur Geltung kommen dürfte, für das aus den Haupt- 

 röhren entnommene Wasser wird eine Temperatur von 10 — 11° in Aussicht gestellt. 



2 ) Bericht vom Februar 1900, Seite 25, wo auch mitgetheilt wird, dass die 

 bei den betreffenden Quellen beobachteten Temperaturen zwischen dem Maximum 

 von 9° C. und dem Minimum von 8'5° schwanken. 



