252 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



no tiene grasa. La inmersión del caño de descarga intercepta al 

 mismo tiempo los gases de la cañería. La grasa que flota en la su- 

 perficie del agua se saca con una cuchara agujereada ó sedazo y se 

 quema ó arroja á la basura. En el fondo del aparato hay un orifi- 

 cio que se abre al hacerse la limpieza. Los desgrasadores deben 

 naturalmente tener su trap ventilado. 



LA CÁMARA DE INSPECCIÓN 



Tiene por objeto extraer de las cañerías cualquier objeto que 

 pueda ser causa de obstrucción, como huesos, vidrios, trapos, ma- 

 deras y hasta cadáveres de criaturas recien nacidas que, como es 

 sabido, la servidumbre muchas veces arroja á los inodoros, y otros 

 aparatos, por ignorancia, por evitar que los patrones se aperciban 

 de roturas de vajilla, ó por perversidad. La cámara tiene su ven- 

 tilación especial. 



EL POZO NEGRO 



No necesita esplicacion. 



Conociendo ahora las diferentes partes del sistema, veremos su 

 colocación y su función. (Véase fig. 1). 



En el momento de descanso, los gases cloacales, que se forman 

 tanto en el pozo negro como en las cloacas, ya urbanas, ya domi- 

 ciliarias, salen libremente por todos los caños, y mezclándose con 

 la atmósfera, la infestan. Es evidente que, cuanto más cerca de un 

 caño ventilador esté una capa de aire, tanto más viciada estará y 

 yvice-versa. 



Por estos motivos no se debían nunca dejar las bocas de estos ca- 

 ños á inmediaciones de ventanas, claraboyas, sobre todo nunca á me- 

 nor altura que una de astas aberturas (fig. 12) ó de una chimenea, 

 porque en el momento en que no se usa la estufo ó cocina á que esta 

 pertenece (fig. 13) por ella baja una columna de aire, á veces con 

 gran tiraje. Tampoco debe dejarse concluir un caño ventilador 

 cerca de un depósito de agua porque esta absorbe un gran volu- 

 men de gases cloacales (como de casi todos los otros gases) infec- 

 tándose por consiguiente. 



