(m2) 



qu'à chaque seconde le déplacement du diaphragme de 

 l'un et de l'autre décrivît un solide de 3o décimètres. 



On fera remarquer ici que les calculs ci-dessus ne 

 méritent pas une grande confiance, et que si on pouvait 

 doubler ou tripler le mouvement de l'air sans occasionner 

 de courant défavorable , et sans trop abaisser la tempé- 

 rature , il ne faudrait pas hésiter à chasser de la salle , 

 à chaque seconde , 4 o^^ 6 décimètres cubes d'air par 

 homme au lieu de deux. On remarquera encore que, 

 toutes choses égales d'ailleurs , l'expulsion de l'air devra 

 être moindre lorsque la température extérieure sera très- 

 basse , et devra augmenter lorsque la salle sera éclairée 

 artificiellement ; au surplus l'expérience apprendra dans 

 quelles circonstances il sera convenable de faire jouer 

 tous les ventilateurs , ou de suspendre letmouvement de 

 quelques-uns. 



Ce n'est point assez de chasser au -dehors l'air vicié 

 de l'atelier , il faut aussi donner accès à l'air extérieur 

 qui doit remplacer le premier , sans qu'il produise de 

 courans nuisibles par la vitesse et la température ; on 

 atteindra ce but en offrant à cet air extérieur des ouver- 

 tures nombreuses et fort petites , et qui , si elles étaient 

 fort rapprochées dans quelques endroits, pourraient de 

 plus être masquées intérieurement par un can^^s qui 

 diviserait encore le courant. 



Après avoir pourvu au renouvellement de l'air respi- 

 rable , il convient de s'occuper de celui de l'humidité , 

 s'il est vrai qu'elle soit nécessaire à la filature du coton. 

 Le chauffage àl a vapeur en fournit immédiatement le 

 moyen par l'ouverture d'un certain nombre de robinets 

 adaptés au tuyau conducteur ; un therniomètre et un 

 hygromètre serviraient à régler la température et le degré 

 d'humidité que l'expérience apprendrait être les plus 

 convenables. 



