45 
Il n’y a pas besoin que l’eau soit portée à l'ébulli- 
tion pour qu'il se forme des vapeurs. La dilatation 
qu'éprouve ce fluide croit en raison du degré de 
chaleur ; ainsi, étant représentée par 1,0000 à5° cen- 
tigrades, elle:est de 1,0467 à 100°, terme de l'ébulli- 
tion. C'est cette dernière propriété de l'eau qui fait 
la base de l'appareil de chauffage dont nous nous oc- 
cupons. 
Passons maintenant aux détails de construction. 
La nie 22 F: | itêt JD sééisés wii ibeinsfé qui o 
r avantage d'être très-perméable au cälorique, est le 
seul qu'on puisse employer en pareil cas. Sa capa- 
cité dépend de la grandeur de la serre que l’on veut 
chauffer et du diamètre des tuyaux. Toutefois nous 
ferons remarquer que plus elle sera petite, moins 
il faudra de combustible et de temps pour produire 
l'ébullition , et moindres seront les frais de premier 
établissement. Il faut donc ne lui donner que la 
grandeur strictement nécessaire ; cependant sa hau- 
teur doit être telle que le tuyau par lequel l'eau s’en 
va et celui par lequel elle revient trouvent une incli- 
naison assez grande pour que écoulement soit fa- 
cile, sans être précipité. ba forme la plus aisée à exé- 
cuter et la plus commode à adapter sur un foyer, 
est celle d’un cône tronqué dont la partie la plus 
étroite sera le fond inférieur de la chaudière ; et la 
partie la plus large, son fond supérieur. Elle doit 
être fermée en haut, et cette partié est surmontée 
de deux tuyaux garnis chacun A un nt dont le 
corps est vertical et la clef horizontale; le premier sert 
à introduire l’eau dans la chaudière , #; SR re- 
coit un flotteur à tige où est marquée la distance 
exacte de l'orifice du tuyau supérieur du flane dela 
