10 
Gesammtsitzung 
„und die iiötliige Vorsielit l»ei der Anweiidiuig dieser (lesetze zu 
empl’ehlen“. (Ak. Bericlite 1850 8. 241; Poggd. Ami. 98. 571.) 
Bei jenen Versuchen war die elektrische Dichtigkeit constant ge- 
lassen, die Beschaffenheit des Leiters geändert und die Abweichung 
von den Leitungsgesetzen nachgewiesen worden. Selhstverständ- 
lich würde bei unverändertem Leiter die Steigerung der elektrischen 
Dichtigkeit eine gleiche Ahweicliuug vom normalen Verhalten her- 
vorgebracht haben. Bei der selir hohen Dichtigkeit der Elektrici- 
tät im Blitze verliert die gros.se L berschätzung des Widerstandes 
im Wasser, wie sie das akad. Gutachten zeigt, alles Auffällige. 
Aus den vorstehenden Gründen habe ich mich von der Mei- 
nung des akad. Gutachtens abgewendet, und theile ich die .Meinung 
der drei frühem Gutachten, dass der Blitzschaden im Schulhause 
von Elmshorn hauptsächlich durcli die ungenügende und un- 
gleiche Dicke der metallenen Blitz leitung verursacht wor- 
den ist. Die trockene Metalleitung bedarf daselbst der Besse- 
rung; die Grösse der Platte im Brunnen, wie das akad. Gutachten 
vorschlägt, auf 5 (Quadratmeter zu bringen, halte ich für überflüssig. 
Was den folgerechten Rath im akad. Gutachten betrifft, den 
Fuss Jedes Blitzleiters mit einer grossen Metallplatte zu versehen, 
so wäre es zw'eckmässig, ihn öfter auszuführen, damit Erfahrun- 
gen über seinen Nutzen gew'onnen würden. Dass jene Metallplatte 
kein nothwendiges Requisit eines wirksamen Blitzleiters ist, hat 
die Erfahrung eines Jahrhunderts gezeigt, und die Thatsadie, dass 
2 Blitzleiter in 3 Fällen vollkommenen Schutz gewährt haben, ob- 
gleich, auf Reimarus Rath, an die Stelle der Platte ilir entschie- 
denster Gegensatz, eine Spitze gesetzt war (Duprez Statistique 
pp. 32. 32. 35). 
Zwei Vorschläge im akad. Gutachten scheinen mir unbedingt 
gut zu sein: statt des in letzter Zeit beliebten Kupfers zu Blitz- 
leitern an Gebäuden Eisen zu verwenden, wie es früher geschah 
und, wo es angeht, die .\bleiter mit den Eisenröhren grosser Gas- 
und Wasserleitungen in Verbindung zu setzen. Beide Vorschläge 
stehn im Gutachten am rechten Platze; nur konnte erwähnt wer- 
den, dass sie bereits vor 11 Jahren ausgeführt worden sind am 
Stadthause von Brüssel, auf das 1863 der Blitz gefallen war 
(Comptes rendus d. l’ac. d. Sc. Gl. 84). 
