vom 17. Decemher 1877. 
821 
Ich bin dadurch an Erfahrungen erinnert worden, die vor län- 
gerer Zeit mir selbst begegnet sind, und welche gewisserniassen 
eine experimentelle Ergänzung zu dem Gutachten bilden; wesshalb 
ich dieselben der Mittheilung für werth halte. 
Auf meinem Hause befindet sich seit dem Jahre 1845 ein 
Blitzableiter, dessen Ableitung, so wie es bei seiner Errichtung in 
hiesiger Gegend allgemein üblich war, aus viereckigen eisernen 
Stangen von 140 Quadratmillimeter Querschnittsfläche gebildet ist, 
deren fest zusammengeschraubte reine Endflächen durch dazwischen 
gelegte Bleistreifchen vor Verrostung und sonstiger Verunreinigung 
gesichert sind. 
Am untern Ende dieser Ableitung sind mehrere Bleistreifen, 
zusammen von 1 Quadratmeter Flächeninhalt befestigt, welche sich 
in ungefähr 1 Meter Tiefe unter dem stets nassen Ablaufe eines 
Rohrbrunnens ausbreiten. 
Der Blitzableiter ist schon damals auf seine Leitfähigkeit ge- 
prüft worden. Die Ableitung zeigte sich in dieser Hinsicht tadel- 
los. Um den betreftenden Einfluss der Erdleitung kennen zu ler- 
nen, wurde derselben eine zweite, gleichgrosse Bleiplatte in etwa 
1 Meter Abstand, ganz unter Wasser getaueht, gegenübergestellt. 
Electricität ging nun allerdings zwischen beiden Platten über, aber 
der Leitungswiderstand war sehr gross , wenigstens einige hundert- 
mal so gross, als derjenige des Ableitungsgestänges. Dabei ergab 
sich, dass der Abstand der Bleiplatten, wenn auch um einige Meter 
vergrössert, nur von geringem Einfluss war. 
Ich hatte grosse Bedenken über die Ziilänglichkeit meiner Erd- 
leitung und dachte wiederholt daran, dieselbe erweitern zu lassen, 
unterliess es aber immer wieder, in Betracht, dass die Einrichtung 
meines Blitzableiters wesentlich mit dem allgemein üblichen Ver- 
fahren übereinstimmte und unser Urtheil über den muthmasslichen 
Schutz vor den zerstörenden Wirkungen eines Blitzschlages doch 
nur auf eine Anzahl zufällig gemachter Erfahrungen gegründet ist. 
Von der eisernen Ableitung, und zwar ziemlich nahe dem 
Ende derselben, führte ein dicker Kupferdraht von 5 bis 6 Meter 
Länge als Abzweigung in meinen Arbeitsraum. Derselbe diente 
mir zur vollständigen Entladung electrischer Anhäufungen, in ähn- 
licher Weise, wie Sie in Ihrem Arbeitszimmer die Gasleitungsröh- 
ren benutzten. Wirklich bin ich durch eine Bemerkung, welche 
mir damals in einer Ihrer Abhandlungen auffiel, Sie werden sich 
[ 1877 ] 
59 
