822 
Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 
der betreffenden Stelle leicht erinnern, veranlasst worden, Ihre An- 
ordnung nachzualimen. 
fiasheleuchtung hatten wir noch nicht zu jener Zeit. Erst 12 
oder 14 Jahre später wurde sie in Giessen eingefülirt, und dahei 
gelangte in meinem Arheitsraume eine Abzweigung des Ilauptgas- 
rohrs in geringe, ungefähr 2 Decimeter grosse Entfernung zu der 
erwähnten Abzweigung des Blitzableiters. 
Ich befand mich am 14. Juli 1861, Nachmittags 4 Uhr, mit 
einigen anderen Personen in der Nähe dieser beiden Abzweigun- 
gen, des Blitzableiters und der Gasleitung, als plötzlich, während 
ein Gewitterschauer vorüberzog, zwischen beiden ein glänzender 
Funke übersprang. Ein unmittelbar folgender heftiger Donner- 
schlag, begleitet von einer Erschütterung des ganzen Gebäudes, 
Hess keinen Zweifel, dass der Blitz eingescblagen batte. Der über- 
wiegend grössere Theil seiner electrischen Masse musste sich jedoch 
durch den Ableiter entladen haben. Denn nirgends im Hause 
zeigte sich eine Beschädigung oder auch nur eine Spur electrischer 
Einwirkung. Auch der Ableiter batte keine Veränderung erfahren, 
weder äusserlich, noch in seinem electrischen Leitungsvermögen. 
Doch hatte die übergoldete Spitze der Auffangstange ihren Gold- 
glanz verloren. 
Das Abspringen eines starken Funkens von dem Blitzableiter, 
in der beschriebenen Weise und an der bezeichneten Stelle, deutet, 
wie mir scheint unzweifelhaft, auf eine sehr grosse Anstauung 
freier Electricität im untern Theile des Ableiters. Diese findet 
überdies eine befriedigende Erklärung in dem grossen Leitungswider- 
stande an der Übergangsstelle in der Erde. Bei der P>dplatte, 
wenn auch ihre Grösse zur Noth ausreichen konnte, erschien also 
doch eine Vergrösserung rathsara. Auch war mir die Form der- 
selben, nämlich Verbindung des Blitzableiters mit den Gasröhren, 
durch den Vorgang selbst angezeigt. 
Diese Verbindung ist bald nachher ausgeführt worden, doch 
nicht ohne dass es zuvor nothwendig geworden war, die sehr man- 
gelhafte Leitfähigkeit der Gasröhren an solchen Stellen, an wel- 
chen einzelne Röhrenstücke zusammengeschraubt und verkittet 
waren, zu verbessern. 
Das Gutachten der Akademie und Ihre Bemerkungen dazu 
haben mich, wie gesagt, an meine eigenen Beobachtungen erinnert, 
