vom 17. December 1877. 
825 
ferner auch der Widerstand, den der feuchte Erdboden der Aus- 
breitung der Elektricität entgegensetzt, von Herrn Buff viel zu 
gross angenommen wurde, da er bei seiner Strommessung mit 
einem Bunsen’scben Elemente die bedeutende Polarisation der Blei- 
platten unberücksichtigt gelassen hat, so ist doch seine Ansicht, 
dass der Erdwiderstand weit grösser war, als der Widerstand des 
metallischen Theiles der Ableitung und dass dadurch eine „sehr grosse 
Anstauung freier Elektricität im untern Theile der metallischen Ab- 
leitung“ entstehen musste, unzweifelhaft richtig. Sollte selbst, wie 
Herr Riefs annimmt, der Widerstand eines Ableiters gegen den 
Blitz viel kleiner sein, als sein galvanischer Leitungswiderstand, so 
würde dies doch immer nicht rechtfertigen, den flüssigen Theil des 
Ableitungswiderstandes bedeutend grösser, als den metallischen, zu 
machen! Herr Buff hat daher gewiss wohlgethan, den Widerstand 
seiner Ableitung durch Yergrösserung der Erdplatte und Anschluss 
des Gasröhrensystems wesentlich zu verringern, obschon diese Erd- 
platte immer noch ca. 9 mal grösser war, als die Elmshorner Erd- 
platte, welche nach Mittheilung des Herrn Karsten in Wirklieh- 
keit nur loFuss gross war! 
Wie wesentlich für die gute Wirkung einer Blitzableitung eine 
gute Erdleitung ist, geht recht schlagend aus der im Journal of 
the Society of telegraph Engineers Vol. V. No. XVI gegebenen Ge- 
schichte des Blitzableiters eines 468 Fuss hohen Schornsteins her- 
vor, der wiederholt durch Blitzschläge beschädigt wurde. 
Die Blitzableitung endete in einer eisernen Stange, welche erst 
durch ein zwei Fuss tiefes und 8 Fuss im Quadrat haltendes Was- 
serbassin und dann noch 8 Fuss tiefer in den nassen Boden ging. 
Trotz dieser, nach bisherigen Anschauungen guten Erdleitung 
folgte ein in den Schornstein einschlagender Blitz nur zum Theil 
dieser Ableitung. Ein anderer Theil schlug durch ein in das Bas- 
sin mündendes Thonrohr hindurch in ein dessen Fortsetzung bil- 
dendes Eisenrohr, folgte diesem 120 Fuss weit und sprang hier 
auf ein benachbartes, aus leicht flüssigem Metalle hergestelltes Gas- 
rohr über, welches er schmolz und dabei durch Entzündung des 
ausströmenden Gases eine Feuersbrunst verursachte. l>iese Erfah- 
rung veranlasst den Verfasser, am Schlüsse des Artikels noch be- 
sonders auf die grosse Wichtigkeit eitler möglichst widerstandslosen 
Vertheilung der Elektricität im Erdboden hinzuweisen. 
