•378 E. CARAPBLLE 



E quando anche ai verificassero le condizioni desiderate, di poter cioè e- 

 levare la resa de le sorgenti, praticando estese opere di fognatura e di drenag- 

 gio nelle sponde dei valloni dove si manifestano le acque, è da ritenersi che 

 per la limitata estensione del loro baciao imbrifero, il risultato non potrebbe 

 essere tale da raccogliere la quantità d'acqua occorrente a soddisfare le esigen- 

 ze igienico-sanitarie del centro abitato di Cefalù, sede di vari uffici pubblici, 

 fra cui, importantissimo, il Distretto Militare. 



É del resto convinzione generale di quella cittadinanza che per una re- 

 golare fornitnr.i di acqua potabile, quantunque non sia necessario raggiunge- 

 re la quota massima riservata ai grandi centri, dove il consumo dt U'acqua — 

 specie per i pubblici servizi è necessariamente maggiore, si debba peraltro 

 provvede e ai bisogni individuali e collettivi della città in modo sufficiente 

 ^Jtabile senza tema di sorpn se avvenire. 



É noto invero che lo sviluppo costante delle esigenze igieniche, apporta 

 un graduale aumento di consumo d'acqua, assicurando sempre il benessere 

 generale. 



Il problema va dunque risoluto in via decisiva, con la derivazione di una 

 quantità d'acqua sufficiente ai bisogui immediati ed in previsione di qu-sUi 

 che si andranno a svilluppare in seguito alle migliorate condizioni igieniche. 



In quest'ordine di idee l'Amministrazione Comunale di Cefalù non potrà 

 che abbandonare il desiderio di raccoglif^re l'elemento salutare dalle sorgive 

 del proprio territorio-tutte minutamente esplorate-sia perchè prese isolata- 

 mente sono di portata modesta, sia per l'impossibilità di riunirle nella qnan- 

 tità voluta e convogliarle con spesa proporzionata alla potenzialità economi- 

 ca del C )muue. 



Le acque locali seguiteranno perciò a sopperire ai bisogni della sparsa 

 popolazione rurale, a'I'irrigazioue di orti e giardini, e con le piccole forze a 

 animare i numerosi molini che per quanto rudimentali rendono-in mancanza 

 di impianti migliori-incontrastati servigi pubblici. 



Nell'intento di risolvere una buona volta l'annosa questione della fjrni- 

 tura di acqua potabile, l'Amministrazione Comunale di Cefalù si è proposto 

 lo studio di due differenti soluzioni e precisamente : 



l°-il sollevamento meccanico delle acquo della sorgente Presidiana : 

 2°-la derivazione a pressione naturale di porzione delle acque della 

 sorgente Favara di propietà Eredi De Maria , in territorio del Comune di 

 Collesano. 



Acque della Sorgente Peesidiana 



Aderendo al desiderio espresso dal Sig. Sindaco, Cav. Masso , il sotto- 

 scritto nel giorno 2 corrente ha misurato la portata di questa sorgente, la 

 quale sgorga all'est dell'abitato, da ima fessura della roccia calcarea quasi 

 in riva al maro e poco al disopra del livello di questo, in modo da essere 

 invasa dalle acque marine nei periodi di moto ondoso. 



Per il rilievo della portata si è fatto uso di una luce a stramazzo libera, 

 dove il battente prima della chiamata risultò di metri 0,083 sulla soglia della 

 larghezza di metri 0,30. 



Essendo la contrazione completa e senza velocità di arrivo, in applicai - 

 zione della formola 



Q=paH|/2gH 

 dove fu ritenuto il coefficiente d'efflusso p=0,39 e l'acceleramento della 



