SULLA QUESTIONH DBLL'aQUA POTABILE PER IL COMUNE DI CEFALÙ 279- 



gravità = 9,8 si è dedotto che la portata della sorgiva era in quel giorno 

 di metri cubi 0,1237 a minuto secondo, corrispondente a me. 1068,77 in 24 ore. 



Questa quantità, che può ritenersi di magra minima, rappresenterebbe 

 nna giusta dotazione per l'abitato di Cefalù. 



Il deflusso di questa sorgiva -come è notato nella, interessantissima pub- 

 blicazione dei corsi d'acqua della Sicilia, compilata per incarico del Ministero 

 di Agricoltura Industria e Commercio dall'illustre Ing. Comm. Perrone-varia 

 molto sensibilmente e nella portata magra suddetta giunge ad avere un colmo 

 di 45 litri a secondo. 



Essa accenna al sapore minerale, che diventa piìi decison el periodo delle 

 magra, al pari della grande Fontana cittadina detta salmastra e creduta me- 

 dicamentosa. 



Il Municipio sta provvedendo ai lavori preparatori per un razionale pre- 

 levamento di campioni onde sottoporre le acque di Presidiana alle analisi 

 chimica e batteriologica, che sarebbe opportuno fossero eseguite dai Labora- 

 tori della Sanità Pubblica del Eegno. 



Il risultato di queste sarà per dare il giudizio definitivo sulla potabilità 

 o meno di quelle acque. 



In caso di risultato positivo, si potrà studiare la convenienza economica 

 di sollevare meccanicamente per poterle distribuire in Città. 



Acque Di Collbsano — Soegente Pavara 



La distribuzione delle acque della Sorgente Pavara che scaturisce nel 

 territorio del Comune di CoUesano, è stata anch'essa oggetto di conferenza 

 col prelodato Sig. Sindaco che ha dilingentemente raccolto gli elementi prin- 

 cipali che riguardono questa come possibile soluzione, anzi la piìi radicale, 

 per l'acquedotto di Cefalù. 



La sorgente Pavara ha una portata di 51 litri a minuto secondo scaturisce 

 alla quota di 450 metri sul mare, ed è stata dichiarata potabile (1). 



Parte di essa infatti trovasi attualmente incondottata a beneficio degli abi- 

 tanti del Comune di Campofiorito. 



Per l'acquedotto di Cefalìi, occorrerebbe prelevare dalla sorgente Pavara 

 la quantità di litri 12 a 1", pari a metri cubi 1036,80 nelle 24 ore, allo scopo 

 di costruire la giusta dotazione giornaliera per individuo di litri 69,07 rite- 

 nendo sempre che la popolazione agglomerata raggiunga i 15 mila abitanti. 



Da un preventivo sommario redatto dal sottoscritto su dati sperimentali 

 di costruzione, risulta che la somma da stabilirsi per lo impianto di un acque- 



ti) Portata. Essa può ritenersi di una media minima di litri 50" e di una massima di 

 litri 66". Da tale quantità il Comune di Campofelice ne ha edotto soltanto litri 3" valutati 

 e pagati in L. 13800. 



(2| Aiialist. Per ogni litri residuo a 150 gr. 0,2950 cloro gr. 0,0177, acido nitrico (IS 2 05) 

 0,0007 sostanze organiche in ossigeno consumata, gr. 0,0004,, ammoniaca gr. 0,000, acido ni- 

 troso gr. 0,000. 



Tale analisi fu eseguita dal gabinetto chimico municipale di Palermo, e dimostrala po- 

 tabilità dell'acqua. 



Dopo aveie risposto categoricamente a tutto quanto V. S. ha richiesto, mi permetto farle 

 osservare che non è possibile la conduttura dell'acqua suddetta in Cefalti perchè oltre la 

 espropria di essa, bisognerebbe pagare il danno che riceverebbero i rivierani, per i numerosi 

 e vegeti giardini, che essa irriga. 



