( 448 ) 

 sur Ja necessile (le (aire communiquer avec ces appareils 

 les grosses masses metalliques des edifices qu'ou veut 

 preserver. Cette communication a etc recommandee dans 

 toules les instructions sur I'etablisseraent des paraton- 

 nerres, comrae moyen de neutraliser Taction que les pieces 

 de metal exercent sur I'ecoulement de la foudre, et, ainsi 

 qu'on vient de le voir, I'experience en a pleineraent con- 

 firme refiicacite. La communication dont il s'agit est sur- 

 tout necessaire pour les masses de metal un peu conside- 

 rables placees non loin des endroits par ou passent les 

 conducteurs, car ce sont ces masses dont I'influence sera 

 naturellement la plus forte. Ainsi done, quand un clocher 

 ou un edifice quelconque, portant un paratonnere, sera 

 pourvu d'une couverture ou d'une charpente metallique, il 

 faudra lier intimement cette couverture ou cette charpente 

 avec le conducteur, en employant a cet effet des barresou 

 des lames de metal. Dans le cas d'un clocher, si le con- 

 ducteur passe a proximile du lieu ou sont suspendues les 

 cloches, il faudra egalement le faire communiquer dela 

 meme maniere avec ces dernieres. Quand il y aura sur le 

 toit ou dans les parties de I'editice pres desquelles se dirige 

 le conducteur, plusieurs masses metalliques completement 

 separees les unes des autres , la prudence exige qu'on unisse 

 aussi toutes ces masses entre elles, soit par des barres de 

 fer, soit par des lames de cuivre ou de zinc , de fagon qu'on 

 ne puisse dire d'aucune d'elles qu'elle ne communique pas 

 metalliquement avec le conducteur destine a transmettre 

 la foudre au sol humide et qui descend le long des murs 

 verticaux de I'edifice. 



Je ferai cependant remarquer, en terminant, que la 

 reunion des pieces de metal des batiments avec les m- 

 ducteurs des paratonnerres ne doit pas etrc considerec 



