( 236 ) 
paratonnerres établis d’après la méthode ordinaire, et 
parmi les bâtiments sur lesquels ces appareils étaient 
placés, il s’en trouvait quatre munis de trois tiges, quatre 
de deux, et quatre autres cités également comme ayant 
porté plus d’une tige; or, malgré ces circonstances, la 
foudre ne laissa point d'éclater sur l’un ou Fautre des 
paratonnerres de ces édifices. Je mentionnerai encore à 
ce sujet la maison des pauvres de Heckingham, dans le 
comté de Norfolk, et une filature située à Brionne (Eure), 
que la foudre incendia malgré les huit tiges à pointes qui 
surmontaient la première, et les cinq paratonnérres dont 
était armée la seconde. Il y a plus : il est arrivé qu’un 
même coup à atteint simultanément tous les paraton- 
nerres d’un édifice; jai rencontré, dans mes recherches, 
deux cas d’un semblable effet et où la foudre frappa à la 
fois les trois tiges placées sur une église dans l’un de ces 
cas, et sur un magasin à poudre dans l’autre. On voit donc 
par là que la présence de plusieurs paratonnerres sur un 
bâtiment ne paraît pas diminuer les chances de la chute 
de la foudre. 
L'ensemble des considérations exposées dans cette note 
conduit à faire regarder la pointe d’un paratonnerre 
comme n’agissant que bien faiblement pour neutraliser 
l'électricité des nuées orageuses; dès lors, contrairement 
à ce qu’oû prétend, je crois qu’il n’y aurait que peu d'avan- 
tage à substituer une pointe plus aiguë ou un système de 
pointes aiguës à la pointe de fortes dimensions recom- 
mandée par l’Institut de France. D'ailleurs, comme l’ex- 
périence l’apprend en effet, de semblables pointes seraient 
fondues au moindre coup de foudre qui les frapperait, et 
c’est cette facile fusibilité qui détermina l’Institut à les 
remplacer par d’autres plus résistantes. Sur un nombre 
