NN Pam TE CU OP UNE A D 
( 845 ) 
Bruxelles on a fait usage de fil de fer de 6 et de 10 milli- 
mètres de diamètre dans lesquels le rapport des sections 
est inférieur à À : 3 environ, et la division, au lieu de por- 
ter sur trois ou quatre cent brins, n’a lieu que pour huit au 
maximum. Il est donc hautement probable qu’une partie 
seulement des lois des courants continus dérivés est appli- 
quable aux courants instantanés qui se propagent dans des 
conducteurs de longueur, de sections, de conductibilité 
très-différentes et que l'exception extraordinaire, admise 
par Pouillet, peut au moins être mise en doute si on ne la 
rejette pas absolument. Quel que soit mon respect pour les 
savants français que j'ai cités, mes expériences me forcent 
à rejeter d’une façon absolue l'explication que donne 
Pouillet, rapporteur de la commission des paratonnerres, 
Une donnée assez importante ressort cependant des 
observations consignées : c’est que les càbles, les cordes, 
les chaînes, en général, et principalement celles en lai- 
ton, doivent être rejetés absolument dans la construction 
des paratonnerres , si la section de chaque brin, dont ils se 
composent, est faible, si la section totale de l'ensemble 
est faible et si le contact avec le sol humide ou l’eau ne se 
fait point par une surface métallique considérable. 
Mais dans le cas des paratonnerres, les conducteurs mé- 
talliques souterrains ou aériens sont en contact avec les 
maçonneries sèches aériennes, avec les maçonneries hu- 
mides souterraines, avec de l'argile, de la terre et du sable 
plus ou moins humide et de l’eau, sans oublier Pair hu- 
mide conducteur. On peut se demander s’il y a encore par- 
tage avec des conducteurs pareils. J’ai intercalé dans les 
200 mètres (voir figure 3) de fil de fer des tubes en verre 
(VV) de plus d’un mètre de long et d’un diamètre intérieur 
de 2 centimètres en prenant la précaution de les isoler. Les 
