(56) 
du gaz. De plus, j'ai montré qu'il était inutile d’y ajouter 
des paratonnerres ordinaires, véritables pygmées à côté du 
géant préservateur, à moins cependant qu’on ne cherche à 
les rendre préventifs, et dans une certaine mesure, au 
profit des bâtiments voisins. En tout état de cause, on 
faisait, par le premier moyen, une économie ; je pourrais 
citer des centaines de milliers de francs dépensés en pure 
perte. 
Mais, depuis cette époque, j'ai eu un cas remarquable 
de la nécessité de prévoir l'établissement des paraton- 
nerres, dès les fondations des bâtiments. Je cite, comme 
exemple, la pose des paratonnerres de l'immense nouveau 
Palais de Justice de Bruxelles. En effet, dans l’état actuel, 
sur 9,615,840 kilogrammes de métaux, 5,887,100 n’ont pu 
être raccordés aux conducteurs; il est vrai que l’on pren- 
dra des dispositions pour raccorder, sous peu, encore 
1,121,500 kilogrammes, ce qui, en nombres ronds, permet- 
tra de dire que la moitié des fers sera raccordée; il ne 
restera pas moins de 4,765,660 kilogrammes de fer non 
raccordés aux paratonnerres ; on aurait pu raccorder tous 
les métaux, ce qui eût été très-simple, peu coûteux, el 
aurait satisfait à toutes les exigences des instructions. 
Consulté par l'administration communale d'Anvers pour 
le paratonnerre d’un nouvel Athénée qu’elle se propose … 
de bâtir, j'ai fait prévoir la pose, dès les fondations. 
A cel effet, je me suis entendu avec M. Dens, l'architecte 
de la ville ; dès les voûtes des caves, toutes les précautions 
sont prises pour disposer tous les métaux, fers, fonte, 
colonnes, ett., etc., de façon à les rattacher à tous les con- 
ducteurs, Comme ils sont rattachés, entre eux, par des 
circuits métalliques fermés; de plus, toutes les conve- 
nances architecturales seront observées; il en sera de 
jen 
Sn: 
